DEFAULT TOPIC TITLE
This is a context-sensitive Help file that is called from an application.


Seçilen obje ya da objelerden kaçar adet üretileceğini yazınız.


Ürerilecek obje ya da objelerin yatay yöndeki öteleme mesafesi girilir. (X yönünde çoğaltılmayacaksa sıfır)


Ürerilecek obje ya da objelerin dikey yöndeki öteleme mesafesi girilir. (Y yönünde çoğaltılmayacaksa sıfır)


Programda iki tip obje çoğaltma olanağı vardır. 1. obje çoğaltma tipinde (soldaki şekil) çoğaltılacak her objenin aralığı verdiğiniz  X ve Y aralığı kadardır.  2. obje coğaltma tipinde (sağdaki şekil), türeteceğiniz objelerin aralığı, verdiğiniz  X ve Y aralıklarının obje sayısına bölünmesiyle, bulunan değer kadardır.


Her objenin aralığı verdiğiniz  X ve Y aralığı kadardır.


Objelerin aralığı, verdiğiniz  X ve Y aralıklarının obje sayısına bölünmesiyle, bulunan değer kadardır.


Her objenin aralığı verdiğiniz  X ve Y aralığı kadardır.


Objelerin aralığı, verdiğiniz  X ve Y aralıklarının obje sayısına bölünmesiyle, bulunan değer kadardır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar ve işlemi başlatır.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Seçilen obje ya da objelerden kaçar adet üretileceğini yazınız.


Ürerilecek obje ya da objelerin yatay yöndeki öteleme mesafesi girilir. (X yönünde çoğaltılmayacaksa sıfır)


Ürerilecek obje ya da objelerin dikey yöndeki öteleme mesafesi girilir. (Y yönünde çoğaltılmayacaksa sıfır)


Aks sınırını belirleyen çizginin sol kenarının, kontur çizgisinin solda en dış noktasına olan mesafesidir.


Aks sınırını belirleyen çizginin sağ kenarının, kontur çizgisinin sağda en dış noktasına olan mesafesidir.


Aks sınırını belirleyen çizginin üst kenarının, kontur çizgisinin üstte en dış noktasına olan mesafesidir.


Aks sınırını belirleyen çizginin alt kenarının, kontur çizgisinin altta en dış noktasına olan mesafesidir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Click this button to make your choice.


Çizilecek aksın nümerik ya da alfanümerik olması gerektiğini bunlardan birini aktif hale getirerek belirleyebilirsiniz. İsterseniz buradaki satırlara istediğiniz aks ismini yazabilirsiniz.

Not:

Aks isimleri ardaşık artar.


Aksın adı sayısal bir değer olacaksa, işaret koyun ve yanındaki kutuya istediğiniz sayıyı girin. (1,2,3 gibi). Çizilecek aksların adı bu sayı ile başlayacak ve yeni girilen aksların adı otomatik artacaktır.


Aksın adı alfabetik bir değer olacaksa, işaret koyun ve yanındaki kutuya istediğiniz harfi girin. (A,B,C gibi). Çizilecek aksların adı bu harf olacak  ve yeni girilen aksların adı otomatik artacaktır.


Aksın adı sayısal bir değer olacaksa, işaret koyun ve yanındaki kutuya istediğiniz sayıyı girin. (1,2,3 gibi). Çizilecek aksların adı bu sayı ile başlayacak ve yeni girilen aksların adı otomatik artacaktır.


Aksın adı alfabetik bir değer olacaksa, işaret koyun ve yanındaki kutuya istediğiniz harfi girin. (A,B,C gibi). Çizilecek aksların adı bu harf olacak  ve yeni girilen aksların adı otomatik artacaktır.


Çizimde kullanacağınız aksların önüne bir indis vermek istiyorsanız, işaretleyin ve istediğiniz değeri girin.


Çizimde kullanacağınız aksların önüne bir indis vermek istiyorsanız, işaretleyin ve istediğiniz değeri girin.


İndis işaretlendikten sonra buraya bir değer girin. Bu değer, çizilecek aksların önüne getireilerek kullanılacaktır.


Aks ayarlarında aktif değildir. İlgili aks seçilir ve toolbardan Genel Obje Edit ikonu tıklanırsa aktif hale gelir. Aksın adını değiştirmeye yarar.


Aks ayarlarında aktif değildir. İlgili aks seçilir ve toolbardan Genel Obje Edit ikonu tıklanırsa aktif hale gelir. Aksın adını değiştirmeye yarar.


Aks dairelerin çizilip, çizilmemesi durumunu kontrol edebilirsiniz.


Aks sol dairesinin görünmesini istemiyorsanız, işareti kaldırın.


Aks sağ dairesinin görünmesini istemiyorsanız, işareti kaldırın.


Yatay ve dikey aksların (0 ve 90 derece) orijin noktasına olan mesafelerinin aksın üzerine yazılmasını istiyorsanız işaretleyin.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Click this button to make your choice.


Aks dairesinin yarıçapı. Birimi metredir.


Aks dairesinin yarıçapı. Birimi metredir.


Aks dairesinin rengi. Tıklandığında renk paleti ekrana gelir. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Aks dairesinin rengi. Tıklandığında renk paleti ekrana gelir. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Dikey aksların (90º), daire isimlerinin yatay yazılmasını istiyorsanız, işaretleyin.


Aks daire yazısının rengi. Tıklandığında renk paleti ekrana gelir. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Aks daire yazısının rengi. Tıklandığında renk paleti ekrana gelir. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Aks daire yazısının yazı tipi ayarlanır.


Sol aks dairesinin koordinatları ayarlanır.


Sol aks dairesinin aksın bitim noktasına göre yatay mesafesi.


Sol aks dairesinin aksın bitim noktasına göre yatay mesafesi.


Sol aks dairesinin aksın bitim noktasına göre dikey mesafesi.


Sol aks dairesinin aksın bitim noktasına göre dikey mesafesi.


Sağ aks dairesinin koordinatları ayarlanır.


Sağ aks dairesinin aksın bitim noktasına göre yatay mesafesi


Sağ aks dairesinin aksın bitim noktasına göre yatay mesafesi


Sağ aks dairesinin aksın bitim noktasına göre dikey mesafesi


Sağ aks dairesinin aksın bitim noktasına göre dikey mesafesi


Click this button to make your choice.


Yatay ve dikey aksların orijin noktasına olan mesafelerine programda, bilgi adı verilir. Aksın sol bitim noktasından tanımlanan koordinatlara göre aksın (yatay ve dikey) üzerine yazılır.


Bilgi yazısının yazı rengi ayarlanır.


Bilgi yazısının yazı rengi ayarlanır. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bilgi yazısının yazı tipi  ayarlanır.


Bilgi yazısının aks bitim noktasına göre mesafesi. Birimi metredir.


Bilgi yazısının aks sol bitim noktasına göre mesafesi. Birimi metredir.


Bilgi yazısının yazı yüksekliği. Birimi metredir.


Bilgi yazısının yazı yüksekliği. Birimi metredir.


Aks çizgi tipleri ayarları. Aks iki bölümden oluşuyor. Kontur iç çizgisi ve kontur dış çizgisi. Aksın kontur içi çizgisi, kontur çizgileri ile tanımlanan alanın arasında kalan kısmıdır. Aksın kontur dışı çizgisi ise, kontur çizgisi  ile aks sınırı ayarlarında tanımlanan nokta arasında kalan kısımdır.


Tıklandığında çizgi tipleri ekrana gelir. Listeden istediğiniz çizgi tipini seçin.


Tıklandığında çizgi tipleri ekrana gelir. Listeden istediğiniz çizgi tipini seçin.


Aks kontur içi çizgi rengi  Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kontur çizgisinin içinde kalan kısmın çizilmesini istiyorsanız işaretleyin.


Tıklandığında çizgi tipleri ekrana gelir. Listeden istediğiniz çizgi tipini seçin.


Tıklandığında çizgi tipleri ekrana gelir. Listeden istediğiniz çizgi tipini seçin.


Aks kontur dışı çizgi rengi.  Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Click this button to make your choice.


Aks, Aks Sınırına Uzat işaretli ise Aks Sınırı ayarlarında tanımlanan yere kadar uzatılarak çizilir.


Aks bitim noktasının (sol veya sağ ucun) geometrik konumunu değiştirmek için kullanılır.


Çizilen aksın, sol ucunu uzatmak veya kısaltmak için kullanılır. Girilen sayı negatif veya pozitif olabilir. Negatif değer, aksın sol ucunun kısalacağını, pozitif değer ise aksın sol ucunun uzayacağını belirler.


Çizilen aksın, sağ ucunu uzatmak veya kısaltmak için kullanılır. Girilen sayı negatif veya pozitif olabilir. Negatif değer, aksın sağ ucunun kısalacağını, pozitif değer ise aksın sağ ucunun uzayacağını belirler.


Çizilen aksın, sol ucunu uzatmak veya kısaltmak için kullanılır. Girilen sayı negatif veya pozitif olabilir. Negatif değer, aksın sol ucunun kısalacağını, pozitif değer ise aksın sol ucunun uzayacağını belirler.


Çizilen aksın, sağ ucunu uzatmak veya kısaltmak için kullanılır. Girilen sayı negatif veya pozitif olabilir. Negatif değer, aksın sağ ucunun kısalacağını, pozitif değer ise aksın sağ ucunun uzayacağını belirler.


Çizilen aksın, sol ucunu uzatmak veya kısaltmak için kullanılır. Girilen sayı negatif veya pozitif olabilir. Negatif değer, aksın sol ucunun kısalacağını, pozitif değer ise aksın sol ucunun uzayacağını belirler.


Çizilen aksın, sağ ucunu uzatmak veya kısaltmak için kullanılır. Girilen sayı negatif veya pozitif olabilir. Negatif değer, aksın sağ ucunun kısalacağını, pozitif değer ise aksın sağ ucunun uzayacağını belirler.


Kirişin metre cinsinden kalınlığı girilir.


Kirişin metre cinsinden kalınlığı girilir.


Kirişin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Kirişin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Kirişin üst ucu ile kat tavanı arasındaki pozitif veya negatif değerli mesafedir. (metre). Program, girilen değeri kat genel ayarlarında tariflenen kotla  toplayarak, kiriş kotunu otomatik olarak hesaplar.


Kirişin üst ucu ile kat tavanı arasındaki pozitif veya negatif değerli mesafedir. (metre). Program, girilen değeri kat genel ayarlarında tariflenen kotla  toplayarak, kiriş kotunu otomatik olarak hesaplar.


Kiriş rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kiriş rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kiriş taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Kiriş taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Kiriş çizim hattının pozisyonunu belirler. Bu opsiyonu, kirişi çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Kiriş, üst kenara çakışık çizilir. Bu opsiyonu, kirişi çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Kiriş ortadan çizilir.   Bu opsiyonu, kirişi çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Kiriş, alt kenara çakışık çizilir.  Bu opsiyonu, kirişi çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Kiriş, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın.


Kiriş, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki kirişin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki kirişin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki kirişin numarasıdır.


Renderda kullanılmak üzere kiriş dokusu seçilir. Doku seçilmezse, kiriş rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere kiriş dokusu seçilir. Doku seçilmezse, kiriş rengi kullanılır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kiriş isim yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Kiriş isim yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Kiriş isim yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kiriş isim yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kiriş isim yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kiriş isim yazısının, kirişin başlangıç noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Kiriş isim yazısının, kirişin başlangıç noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Kiriş isim yazısının, kiriş başlangıç noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Kiriş isim yazısının, kiriş başlangıç noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Kiriş boyut yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Kiriş boyut yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Kiriş boyut yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kiriş boyut yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kiriş boyut yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kiriş boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Kiriş boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Kiriş boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Kiriş boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Kiriş isim ve boyutunun ayrı ayrı, kirişin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Kiriş isim ve boyutunun ayrı ayrı, kirişin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Kiriş isim ve boyutunun ayrı ayrı, kirişin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Kiriş isim ve boyutunun ayrı ayrı, kirişin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Kiriş isim ve boyutunun ayrı ayrı, kirişin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Kiriş isim ve boyutunun ayrı ayrı, kirişin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Kirişin üzerinde bulunan duvarın 1 metresindeki ağırlığı girilebiir. Buraya girilen değerin dikkate alınması için Proje Genel Ayarlarında diğer başlığı altında kiriş yükleri grubunda bulunan "Kullanıcı Tanımlı Yayılı Yükten Al" seçeneğinin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu seçenek aktifse ve gerçekten kirişin üzerinde duvar bulunuyorsa, duvar yükü satırına mutlaka değer girilmelidir. Proje Genel ayarlarında "ideMİMAR duvarlarından al" seçeneği aktif hale getirilirse, ideMİMAR programında kirişin üzerinde tanımlanmış duvarın ağırlığı program tarafından otomatik olarak kirişe verilir. Bu satır dikkate alınmaz.

Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir:

Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] - üst katın kiriş yüksekliği[m] )


Kirişin üzerinde bulunan duvarın 1 metresindeki ağırlığı girilebilr. Buraya girilen değerin dikkate alınması için Analiz Ayarlarında diğer başlığı altında kiriş yükleri grubunda bulunan "Kullanıcı Tanımlı Yayılı Yükten Al" seçeneğinin aktif hale getiilmesi gerekmektedir. Bu seçenek aktifse ve gerçekten kirişin üzerinde duvar bulunuyorsa, duvar yükü satırına mutlaka değer girilmelidir. Analiz ayarlarında "ideMİMAR duvarlarından al" seçeneği aktif hale getirilirse, ideMİMAR programında kirişin üzerinde tanımlanmış duvarın ağırlığı program tarafından otomatik olarak kirişe verilir. Bu satır dikkate alınmaz.

Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir:

Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] - üst katın kiriş yüksekliği[m] )


Kirişin üzerinde bulunan duvarın 1 metresindeki ağırlığı girilebilr. Buraya girilen değerin dikkate alınması için Analiz Ayarlarında diğer başlığı altında kiriş yükleri grubunda bulunan "Kullanıcı Tanımlı Yayılı Yükten Al" seçeneğinin aktif hale getiilmesi gerekmektedir. Bu seçenek aktifse ve gerçekten kirişin üzerinde duvar bulunuyorsa, duvar yükü satırına mutlaka değer girilmelidir. Analiz ayarlarında "ideMİMAR duvarlarından al" seçeneği aktif hale getirilirse, ideMİMAR programında kirişin üzerinde tanımlanmış duvarın ağırlığı program tarafından otomatik olarak kirişe verilir. Bu satır dikkate alınmaz.

Duvar değeri girilirken aşağıdaki formül uygulanabilir:

Duvar Yükü[kg/m]= Duvar Ağırlığı[kg/m2] x ( kat yüksekliği[m] - üst katın kiriş yüksekliği[m] )


Kiriş pilyesinin kaç derece ile kırılacağı girilir. Pilye, kolon yüzünden moment sıfır noktasına kadar getirilir ve buraya yazan değer kadar kırılır.


Kirişte çift piye kırılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir.


Kirişte, açıklıktaki toplam donatı alanının minumum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Kirişte, açıklıktaki toplam donatı alanının maksimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Kiriş pilyesinin kaç derece ile kırılacağı girilir. Pilye, kolon yüzünden moment sıfır noktasına kadar getirilir ve buraya yazan değer kadar kırılır.


Kirişte, açıklıktaki toplam donatı alanının minimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Kirişte, açıklıktaki toplam donatı alanının maksimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Kirişte çift pilye kırılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir.


Kiriş sol mesnetinin mafsallık oranını belirler. 1 tam ankastre(varsayılan), 0 tam mafsal anlamındadır. 0 ile 1 arasındaki değerler mafsallık yüzdesidir. Örneğin, 0.3 mesnetin %30 ankastre mesnet olacağını belirtir.


Kiriş sağ mesnetinin mafsallık oranını belirler. 1 tam ankastre(varsayılan), 0 tam mafsal anlamındadır. 0 ile 1 arasındaki değerler mafsallık yüzdesidir. Örneğin, 0.3 mesnetin %30 ankastre mesnet olacağını belirtir.


Kirişe çift kiriş parametrelerinde tanımlanabilen etriye şartı dışında çift etriye isteniyorsa işaretlenir.


Kiriş sol mesnetinin mafsallık oranını belirler. 1 tam ankastre(varsayılan), 0 tam mafsal anlamındadır. 0 ile 1 arasındaki değerler mafsallık yüzdesidir. Örneğin, 0.3 mesnetin %30 ankastre mesnet olacağını belirtir.


Kiriş sağ mesnetinin mafsallık oranını belirler. 1 tam ankastre(varsayılan), 0 tam mafsal anlamındadır. 0 ile 1 arasındaki değerler mafsallık yüzdesidir. Örneğin, 0.3 mesnetin %30 ankastre mesnet olacağını belirtir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Yazı üzerinde değişiklik yapılabilir. Yazı ekleme silme v.b.


Yazı yüksekliği değiştirilebilinir


Bir önceki yazıyı ekrana getirir.


Bir sonraki yazıyı ekrana getirir.


En baştaki yazıya götürür.


En sondaki yazıya götürür.


Yazı yüksekliği değiştirilebilinir


Kolon geometrik bilgilerini ayarlayabilirsiniz.


Kolonun x eksenine paralel boyutu girilir. Birimi metre.


Kolonun x eksenine paralel boyutu girilir. Birimi metre.


Kolonun y eksenine paralel boyutu girilir. Birimi metre.


Kolonun y eksenine paralel boyutu girilir. Birimi metre.


Kolon düğüm noktasının (çizim noktasının), kolon sol ucuna olan mesafesi girilir. Birimi metre.


Kolon düğüm noktasının (çizim noktasının), kolon sol ucuna olan mesafesi girilir.


Kolon düğüm noktasının (çizim noktasının), kolon üst ucuna olan mesafesi girilir. Birimi metre.


Kolon düğüm noktasının (çizim noktasının), kolon üst ucuna olan mesafesi girilir. Birimi metre.


Kolonun alt ucunun tabandan olan mesafesi (+ veya -).


Kolonun alt ucunun tabandan olan mesafesi (+ veya -).


Kolonun üst ucunun tavandan olan mesafesi (+ veya -).


Kolonun üst ucunun tavandan olan mesafesi (+ veya -).


Kolon yerleştirirken, ayarlarda girdiğiniz kolon boyutlarını değiştirirken, boyut değişikliğinin ne tarafa doğru yapılacağını buradan belirleyebilirsiniz. İlgili yönü/yönleri işaretleyiniz.


Kolon yerleştirirken, ayarlarda girdiğiniz kolon boyutlarını değiştirirken, boyut değişikliğinin ne tarafa doğru yapılacağını buradan belirleyebilirsiniz. İlgili yönü/yönleri işaretleyiniz.


Kolon yerleştirirken, ayarlarda girdiğiniz kolon boyutlarını değiştirirken, boyut değişikliğinin ne tarafa doğru yapılacağını buradan belirleyebilirsiniz. İlgili yönü/yönleri işaretleyiniz.


Kolon yerleştirirken, ayarlarda girdiğiniz kolon boyutlarını değiştirirken, boyut değişikliğinin ne tarafa doğru yapılacağını buradan belirleyebilirsiniz. İlgili yönü/yönleri işaretleyiniz.


Kolon yerleştirirken, ayarlarda girdiğiniz kolon boyutlarını değiştirirken, boyut değişikliğinin ne tarafa doğru yapılacağını buradan belirleyebilirsiniz. İlgili yönü/yönleri işaretleyiniz.


Kolon yerleştirirken, ayarlarda girdiğiniz kolon boyutlarını değiştirirken, boyut değişikliğinin ne tarafa doğru yapılacağını buradan belirleyebilirsiniz. İlgili yönü/yönleri işaretleyiniz.


Kolon rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kolon rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kolon taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Kolon taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki kolonun numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki kolonun numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki kolonun numarasıdır.


Sıva ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.


Kolonda sıva çizilecekse bu satırı işaretleyin ve sıva kalınlığı satırına değer girin.


Sıva satırı işaretli ise buraya yazılan değer kadar sıva çizilir.


Kolonun sıva rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Sıva satırı işaretli ise buraya yazılan değer kadar sıva çizilir.


Kolonun sıva rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tıklandığında, poligon kolon ayarları ekrana gelir. Burada, poligon kolon tanımı yapabilir ya da daha önceden tanımladığınız bir  poligon kolonu seçebilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kolon ad yazısının yüksekliğini ayarlabilirsiniz. Kolon ad yazısı kalıp planı modunda görünecektir.


Kolon ad yazısının yüksekliğini ayarlabilirsiniz. Kolon ad yazısı kalıp planı modunda görünecektir.


Kolon ad yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kolon ad yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kolon ad yazısının yazı tipini buradan ayarlayabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon ad ve boyut yazısının yerini (kolon üst sol ve sağ köşelerine göre) belirlemek için kullanabilirsiniz.


Kolon boyut yazısınıın yüksekliğini ayarlabilirsiniz. Kolon boyut yazısı kalıp planı modunda görünecektir.


Kolon boyut yazısınıın yüksekliğini ayarlabilirsiniz. Kolon boyut yazısı kalıp planı modunda görünecektir.


Kolon boyut yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kolon boyut yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kolon boyut yazısının yazı tipini buradan ayarlayabilirsiniz.


Renderda kullanılmak üzere kolon dokusu seçilir. Doku seçilmezse, kolon rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere kolon dokusu seçilir. Doku seçilmezse, kolon rengi kullanılır.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Daire kolonun kaç adet noktadan oluşturularak çizileceği belirler. Bilindiği gibi, daire noktaların oluşturduğu kapalı bir poligondur.


Daire kolonun kaç adet noktadan oluşturularak çizileceği belirler. Bilindiği gibi, daire noktaların oluşturduğu kapalı bir poligondur.


Ölçü çizgisi ayrım noktalarında kullanılacak ayıraç tipini seçin.


Ölçü çizgisi ayrım noktalarında kullanılacak ayıraç tipini seçin.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme yazısı, ölçülendirme çizgisinin üstüne yazılacaksa işaretleyin.


Ölçülendirme hatları  arasındaki mesafe girilir.


Ölçülendirme yazısı, ölçülendirme çizgisinin üzerine yazılacaksa işaretleyin.


Programın virgülden sonra, varsa, kaç haneyi dikkate alacağı yazılır. (Önerilen, santimetre ölçülendirme için 1, metre ölçülendirme için 2)


Ölçülendirme yazısı, ölçülendirme çizgisinin altına yazılacaksa işaretleyin.


Tıkladığınızda ekrana yazı tipi ayarları gelir. Ölçülendirme yazısının yazı tipini buradan ayarlayabilirsiniz.


Seçili ise, toplam ölçü verilir.


Seçili ise, dış ölçülendirmede, bütün parça duvarların toplamı her bir duvar kütlesi için verilir.


Seçili ise, dış ölçülendirmede, kapı/pencerelerin orta noktaları yeni bir ölçülendirme hattı ile verilir.


Seçili ise, dış ölçülendirmede, kapı/pencereler, "kolonları dikkate al" işaretli ise kolonlar ve duvar parçaları, yeni bir ölçülendirme hattı ile verilir.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçülendirme yazısı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme yazısı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgisi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgisi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ayıraç rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ayıraç rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Dış ölçülendirme yapılırken, en son seçilen duvara paralel ne kadar mesafede ölçülendirme hattı çizileceğini belirler. Bu opsiyon işaretli ise, offset mesafesinde girilen değer kadar ötelenerek ölçülendirme yapılır. İşaretli değilse, dış ölçülendirme yapılırken, program sizden ekstra iki nokta daha ister.


Dış ölçülendirme yapılırken, en son seçilen duvara paralel ne kadar mesafede ölçülendirme hattı çizileceğini belirler. Bu opsiyon işaretli ise, offset mesafesinde girilen değer kadar ötelenerek ölçülendirme yapılır. İşaretli değilse, dış ölçülendirme yapılırken, program sizden ekstra iki nokta daha ister.


Dış ölçülendirme yapılırken, en son seçilen duvara paralel ne kadar mesafede ölçülendirme hattı çizileceğini belirler. Bu opsiyon işaretli ise, offset mesafesinde girilen değer kadar ötelenerek ölçülendirme yapılır. İşaretli değilse, dış ölçülendirme yapılırken, program sizden ekstra iki nokta daha ister.


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


İşaretli ise, dış ölçülendirmede kolonlar dikkate alınacaktır.


İşaretli ise, iç ölçülendirmede duvarlar sıvalarla beraber ölçülendirilir.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


İç ölçülendirmede, duvar ölçülerinin duvardan ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


İç ölçülendirmede, duvar ölçülerinin duvardan ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Ölçü çizgisi ayrım noktalarında kullanılacak ayıraç tipini seçin.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme hatları  arasındaki mesafe girilir.


Ölçülendirme yazısı, ölçülendirme çizgisinin üstüne yazılacaksa işaretleyin.


Ölçülendirme yazısı, ölçülendirme çizgisinin üzerine yazılacaksa işaretleyin.


Programın virgülden sonra, varsa, kaç haneyi dikkate alacağı yazılır. (Önerilen, santimetre ölçülendirme için 1, metre ölçülendirme için 2)


Ölçülendirme yazısı, ölçülendirme çizgisinin altına yazılacaksa işaretleyin.


Tıkladığınızda ekrana yazı tipi ayarları gelir. Ölçülendirme yazısının yazı tipini buradan ayarlayabilirsiniz.


Dış ölçülendirmede, hangi grubun ölçüsü verileceğini belirleyin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Ölçü çizgisi ile ayıraç özelliğini seçin.


Renk ayarlarını yapın.


Dış ölçülendirme yapılırken, en son seçilen duvara paralel ne kadar mesafede ölçülendirme hattı çizileceğini belirler. Bu opsiyon işaretli ise, offset mesafesinde girilen değer kadar ötelenerek ölçülendirme yapılır. İşaretli değilse, dış ölçülendirme yapılırken, program sizden ekstra iki nokta daha ister.


 en son seçilen duvara paralel ne kadar mesafede ölçülendirme hattı çizileceğini belirler. Bu opsiyon işaretli ise, offset mesafesinde girilen değer kadar ötelenerek ölçülendirme yapılır. İşaretli değilse, dış ölçülendirme yapılırken, program sizden ekstra iki nokta daha ister.


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ölçülendirme çizgisi ve ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


İç ölçülendirmede, duvar ölçülerinin duvardan ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


Ölçü çizgisi ayrım noktalarında kullanılacak ayıraç tipini seçin.


Ölçü çizgisi ayrım noktalarında kullanılacak ayıraç tipini seçin.


Ölçü yazılarının, ölçü çizgisi ile arasındaki mesafeyi girebilirsiniz.


Ölçü yazılarının, ölçü çizgisi ile arasındaki mesafeyi girebilirsiniz.


Ölçü yazılarının, ölçü çizgisi ile arasındaki mesafeyi girebilirsiniz.


Yazı yerleşimi ile ilgili ayarları yapınız.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Enter your input in this field.


Kapı/pencere ölçülendirme çizgisi, dairesi ve boyut yazıları ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.


Ölçülendirme dairesinin hangi yönde çizileceğini belirleyin.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Ölçülendirme dairesinin çapı girilir.


Kapı/pencere boyut değerinin, duvardan mesafesi girlir.


Ölçülendirme dairesi ile duvar arasındaki çizgi uzunluğu girilir.


Kapı/pencere boyut değerinin, yazı yüksekliği girilir.


Kapı/pencere ölçü çizgisinin duvar altında kalan parçasının uzunluğu girilir.


Kapı/pencere boyut yazılarının yazı tipini, tıkladığınızda ekrana gelen yazı tipi ayarlarından seçebilirsiniz.


Ölçülendirme dairesinin hangi yönde çizileceğini belirleyin.


Ölçülendirme dairesinin hangi yönde çizileceğini belirleyin.


Kapı/pencere boyut yazısının ve daire yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kapı/pencere boyut değerinin, ölçü çizgisinden mesafesi girilir.


Kapı/pencere boyut yazılarının yazı tipini, tıkladığınızda ekrana gelen yazı tipi ayarlarından seçebilirsiniz.


Döşemeler düğüm noktalarını birbirine bağlayan sonsuz rijit diyaframlardır. Düğüm noktaları döşeme ile birbirine bağlanıyorsa birbirinden bağımsız deplasman yapamaz. Düğüm noktaları döşeme ile ilişkili değilse, düğüm noktasının deplasmanı o katın deplasmanından bağımsız düşünülmesi gereklidir. Üstü serbest kolon bu durumu kontrol eden değişkendir.   İşaretli ise kattan bağımsız. İşaretli değil ise kata bağımlıdır.


Dik modunu açmak isterseniz işaretleyin. Dik modu, objelerin 0 ve 90 derecede çizilmesi için kolaylık sağlar.


Dik modunu açmak isterseniz işaretleyin. Dik modu, objelerin 0 ve 90 derecede çizilmesi için kolaylık sağlar


İmlecin ızgara çizgilerinin kesişim noktalarını yakalaması için kullanılır. Kilitleme olanağı için işaret koyun. Izgara çizgileri, ekranı yatay ve dikey doğrultuda kesen arası ayarlanabilir sanal çizgilerdir.


İmlecin ızgara çizgilerinin kesişim noktalarını yakalaması için kullanılır. Kilitleme olanağı için işaret koyun. Izgara çizgileri, ekranı yatay ve dikey doğrultuda kesen arası ayarlanabilir sanal çizgilerdir.


Aks sınırı çizgisinin ve/veya kontur çizgilerinin çizim alanında görünüp görünmemesini sağlar.


Aks sınırı çizgisinin çizim alanında görünüp görünmemesini istiyorsanız, işaretleyin. Aks sınırı, çizilen aksların aks ekran üzerindeki sınırını belirler.


Kontur çizgilerinin çizim alanında görünmesini istiyorsanız işaretleyin.


Izgara çizgilerinin ekranda görünüp görünmemesini sağlar. Izgara çizgilerinin arasındaki mesafeleri,  X ve Y aralığı satırlarına gireceğiniz değerlerle değiştirebilirsiniz.


Izgara çizgilerin ekranda görünüp görünmemesini kontrol eder.


İki ızgara çizgisi arasındaki yatay mesafe girilir.(m)


İki ızgara çizgisi arasındaki dikey mesafe girilir.(m)


Çizim alanında düğüm noktalarının görünüp görünmemesini sağlar.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İki ızgara çizgisi arasındaki yatay mesafe girilir.


İki ızgara çizgisi arasındaki dikey mesafe girilir.


Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır.


Objeleri oluşturulan her bir çizginin, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılması sağlanır.


Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, dış çizgilerle mi dönüştürüleceğini belirler.


Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, AutoCAD standat fontu olarak mı dönüştürüleceği  belirlenir. (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.)


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot tipleri. İstediğiniz tipi sol tuş ile işaretleyin.


Kesit kot yazısının rengi, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır


Kesit kot yazısının rengi, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit kot işaretinin rengi, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit kot işaretinin rengi, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit kot çizgisinin rengi, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit kot çizgisinin rengi, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kot yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Kot yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Kesit kot yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kesit işaretinin yüksekliğini ayarlayabiliriniz.


Kesit işaretinin yüksekliğini ayarlayabiliriniz.


Kesit çizgisinin sol parçasının uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.


Kesit çizgisinin sol parçasının uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.


Kesit çizgisinin sağ parçasının uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.


Kesit çizgisinin sağ parçasının uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kot hesaplanırken, virgülden sonra kaç hanenin dikkate alınacağını girebiliriniz.


Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yeri.


Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yeri.


Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yeri.


Kot yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Kesit kot yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kesit işaretinin yüksekliğini ayarlayabiliriniz.


Kesit çizgisinin sol parçasının uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.


Kot hesaplanırken, virgülden sonra kaç hanenin dikkate alınacağını girebiliriniz.


Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yeri.


Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yeri.


Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yeri.


Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yeri.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Çizilecek olan objenin, orijin noktasına göre yatay mesafesi.  Ori

jin noktası, kullanıcı tanımlı da olabilir. Buraya yazılan değer, enter

tuşuna baılarak kulllanılır.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Check your desired options.


Click this button to make your choice.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temel kesitinde kullanılan notasyonların, kesit üzerindeki gösterimi. Notasyonların yerini takip ederek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.


Sürekli temelin plan üzerindeki genişliğini giriniz.


Sürekli temelin yüksekliğini giriniz.


Sürekli temel kirişin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ampatman çizgisinin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki  temelin numarasıdır.


Sürekli temelin plan üzerindeki genişliğini giriniz.


Sürekli temelin yüksekliğini giriniz.


Sürekli temel kirişin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ampatman çizgisinin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki  temelin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki  temelin numarasıdır.


Temel çizim hattının pozisyonunu belirler. Bu opsiyonu, temeli çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Temel, üst kenara çakışık çizilir. Bu opsiyonu, temeli çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Temel, alt kenara çakışık çizilir. Bu opsiyonu, temeli çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Temel ortadan çizilir.   Bu opsiyonu, temeli çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Temel, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın. Bu değer, temel kalınlığından büyük olamaz.


Temel, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın. Bu değer, temel kalınlığından büyük olamaz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Temel ad yazısıının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Temel ad yazısıının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Temel ad yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Temel ad yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Temel ad yazısının yazı tipini, tıkladığınızda ekrana gelen yazı tipi ayarları penceresinde seçebilirsiniz.


Temel isim yazısının, temel bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Temel isim yazısının, temel bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Temel isim yazısının, temel bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Temel isim yazısının, temel bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Temel boyut yazısıının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Temel boyut yazısıının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Temel boyut yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Temel boyut yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Temel boyut yazısının yazı tipini, tıkladığınızda ekrana gelen yazı tipi ayarları penceresinde seçebilirsiniz.


Temel  boyut yazısının, temel bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Temel  boyut yazısının, temel bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Temel boyut yazısının, temel bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Temel boyut yazısının, temel bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Temel isim ve boyutunun ayrı ayrı, temelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Temel isim ve boyutunun ayrı ayrı, temelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Temel isim ve boyutunun ayrı ayrı, temelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Temel isim ve boyutunun ayrı ayrı, temelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Temel isim ve boyutunun ayrı ayrı, temelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Temel isim ve boyutunun ayrı ayrı, temelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Kiriş ad ve boyutunun birlikte, kirişin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Temel ad ve boyutunun birlikte, temelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Temel ad ve boyutunun birlikte, temelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Temel ad ve boyutunun birlikte, temelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Temel ad ve boyutunun birlikte, temelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Temel ad ve boyutunun birlikte, temelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Temel ad ve boyutunun birlikte, temelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Kat kotu ile temel üst kotu arasındaki fark girilir.


Kat kotu ile temel üst kotu arasındaki fark girilir.


Temel kirişi pilyesinin kaç derece ile kırılacağı girilir. Pilye, kolon yüzünden moment sıfır noktasına kadar getirilir ve buraya yazan değer kadar kırılır.


Temel kirişi pilyesinin kaç derece ile kırılacağı girilir. Pilye, kolon yüzünden moment sıfır noktasına kadar getirilir ve buraya yazan değer kadar kırılır.


Temel kirişi pilyesinin kaç derece ile kırılacağı girilir. Pilye, kolon yüzünden moment sıfır noktasına kadar getirilir ve buraya yazan değer kadar kırılır.


Sürekli temel kirişinde, açıklıktaki toplam donatı alanının minumum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Sürekli temel kirişinde, açıklıktaki toplam donatı alanının minumum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Sürekli temel kirişinde, açıklıktaki toplam donatı alanının maksimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Sürekli temel kirişinde, açıklıktaki toplam donatı alanının maksimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır.


Temel kirişinde çift piye kırılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir.


Yatay ve dikey tarama çizgisi arasındaki açı(derece).


Yatay ve dikey tarama çizgisi arasındaki açı(derece).


Taramanın global eksene göre açısıdır (derece). Global eksen, orijini, çizim alanın sol alt köşesinde bulunan, değiştirilemez eksendir.


Dikey yönde çizilecek iki tarama çizgisinin arasındaki yatay uzaklığı girebilirsiniz.


Yatay yönde çizelecek iki tarama çizgisi arasındaki dikey uzaklığı girebilirsiniz. *


Taramanın rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Seçili taramanın öngörüntüsüdür.


Mevcut taramaların listesi. İstediğiniz taramayı seçin.


Tarama yapılırken, hangi oranın kullanılacağı belirtilir.


Seçili taramanın tanımı ve birim ölçeği izlenir.


Tıklandığında, tarama seçenekleri ekrana gelir. İstediğiniz taramayı sol tuş ile tıklayın.


Bitmap taramanın arka plan rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tarama, seçilen kapalı alanın içine veya dışına doğru ne kadar taşma veya azalma yapılacağı belirlenir.


Taramanın global eksene göre açısıdır (derece). Global eksen, orijini, çizim alanın sol alt köşesinde bulunan, değiştirilemez eksendir.


Dikey yönde çizilecek iki tarama çizgisinin arasındaki yatay uzaklığı girebilirsiniz.


Yatay yönde çizelecek iki tarama çizgisi arasındaki dikey uzaklığı girebilirsiniz.


Taramanın rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bitmap taramanın arka plan rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tarama, seçilen kapalı alanın içine veya dışına doğru ne kadar taşma veya azalma yapılacağı belirlenir.


Ana katmanların önündeki A harfi, katmanın açık olduğunu, K harfi ise katmanın kapalı olduğunu gösterir. Ana katmanı açmak ya da kapatmak için, ilgili katmanı çift tıklamanız yeterlidir.

Katmanın açık olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır.

Katmanın kapalı olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. (seçilemez)


Ana katmanın üzerinde mouse'un sol tuşunu tıkladığınızda ana katmanı oluşturan yardımcı katmanı görürsünüz. Yardımcı katmanın önündeki A harfi, katmanın açık olduğunu, K harfi ise katmanın kapalı olduğunu gösterir. Yardımcı katmanı açmak ya da kapatmak için, ilgili katmanı çift tıklamanız yeterlidir.

Katmanın açık olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır.

Katmanın kapalı olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. (seçilemez)


Bütün katmanları kapatır. Katmanın kapatılması, katmana ait  objelerin çizim alanında görünmemesini sağlar.


Bütün katmanları açar.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Ana katmanların önündeki A harfi, katmanın açık olduğunu, K harfi ise katmanın kapalı olduğunu gösterir. Ana katmanı açmak ya da kapatmak için, ilgili katmanı çift tıklamanız yeterlidir.

Katmanın açık olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır.

Katmanın kapalı olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. (seçilemez)


Ana katmanın üzerinde mouse'un sol tuşunu tıkladığınızda ana katmanı oluşturan yardımcı katmanı görürsünüz. Yardımcı katmanın önündeki A harfi, katmanın açık olduğunu, K harfi ise katmanın kapalı olduğunu gösterir. Yardımcı katmanı açmak ya da kapatmak için, ilgili katmanı çift tıklamanız yeterlidir.

Katmanın açık olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünür ve üzerinde değişiklik yapılır.

Katmanın kapalı olması:Katmana ait obje, çizim alanında görünmez ve üzerinde değişiklik yapılamaz. (seçilemez)


Kot değerinin yazılış şeklini seçin


Kot yazısının, yazı yüksekliğini girebilirsiniz.


Kot değerinin yazılış şeklini seçin


Plan kotun yatayla yaptığı açı girilir.(Derece)


Plan kot dairesinin çapı girilir.


Plan kotun yatayla yaptığı açı girilir.(Derece)


Kot yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kot çizgisinin rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kot yazısının, kot işaretinin neresine yazılacağını ayarlayabilirsiniz.


Plan kot dairesinin çapı girilir.


Kot yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kot yazısının yazı tipini, tıklandığında ekrana gelen yazı tipi ayarları ekranından seçebilirsiniz.


Kot yazısının, kot işaretinin neresine yazılacağını ayarlayabilirsiniz.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Kotun plandaki görüntüsünü seçin.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kot değerinin yazılış şeklini seçin


Kot değerinin yazılış şeklini seçin


Kot çizgisinin rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Pozitif kot değerinin başına + konulup konulmayacağını belirler.


Pozitif kot değerinin başına + konulup konulmayacağını belirler.


Plan kot dairesinin çapı girilir.


Kot yazısının yazı tipini, tıklandığında ekrana gelen yazı tipi ayarları ekranından seçebilirsiniz.


Kot yazısının, yazı yüksekliğini girebilirsiniz.


Kot yazısının, kot işaretinin neresine yazılacağını ayarlayabilirsiniz.


Kot yazısının, kot işaretinin neresine yazılacağını ayarlayabilirsiniz.


Kot yazısının, kot işaretinin neresine yazılacağını ayarlayabilirsiniz.


Kot yazısının, kot işaretinin neresine yazılacağını ayarlayabilirsiniz.


Ekranda görünen yazılar, kütüphane grublarının tanımlarıdır. İstediğiniz satırı tıklayın.


Seçilen kütüphanenin yatay boyutudur. İstediğiniz değeri girin. Kütüphane, varsayılan değer oranında ölçeklenecektir.


Seçilen kütüphanenin gerçek yatay boyutudur. Değiştiremezsiniz.


Seçilen kütüphanenin dikey boyutudur. İstediğiniz değeri girin. Kütüphane, varsayılan değer oranında ölçeklenecektir.


Seçilen kütüphanenin gerçek dikey  boyutudur. Değiştiremezsiniz.


Seçilen üç boyutlu kütüphanenin kağıt eksenine dik boyutudur. İstediğiniz değeri girin. Kütüphane, varsayılan değer oranında ölçeklenecektir.


Seçilen üç kütüphanenin gerçek kağıt eksenine dik boyutudur. Değiştiremezsiniz.


Seçilen kütüphanenin kat tabanından yüksekliğidir. + veya - değerli olabilir.


Kütüphanenin plandaki çizim rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Seçili kütüphanenin plan üzerindeki açısıdır.(Derece)


Üç boyutlu kütüphane objelerin yüzeyleri kapalıysa, bu satırı işaretleyin.


Seçili kütüphanenin öngörüntüsünü izleyebilirsiniz.


Renderda kullanılmak üzere kütüphane dokusu seçilir. Doku seçilmezse, kütüphane rengi kullanılır.


Seçilen kütüphane grubu içindeki her bir kütüphanenin öngörüntüsünü buradan izleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz kütüphane elemanını tıklayın.


Seçilen kütüphane grubu içindeki her bir kütüphanenin öngörüntüsünü buradan izleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz kütüphane elemanını tıklayın.


Seçilen kütüphane grubu içindeki her bir kütüphanenin öngörüntüsünü buradan izleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz kütüphane elemanını tıklayın.


Seçilen kütüphane grubu içindeki her bir kütüphanenin öngörüntüsünü buradan izleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz kütüphane elemanını tıklayın.


Seçilen kütüphane grubu içindeki her bir kütüphanenin öngörüntüsünü buradan izleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz kütüphane elemanını tıklayın.


Seçilen kütüphane grubu içindeki her bir kütüphanenin öngörüntüsünü buradan izleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz kütüphane elemanını tıklayın.


Kütüphane elemanlarını aşağıya, yukarıya kaydırır.


Üç boyutlu kütüphane elemanın öngörüntüsünü aşağıdan yukarıya doğru çevirir.


Üç boyutlu kütüphane elemanın öngörüntüsünü sağdan sola doğru çevirir.


Üç boyutlu kütüphane elemanın öngörüntüsünü yukarıdan aşağıya doğru çevirir.


Üç boyutlu kütüphane elemanın öngörüntüsünü soldan sağa doğru çevirir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Ekranda görünen yazılar, kütüphane grublarının tanımlarıdır. İstediğiniz satırı tıklayın.


Seçilen kütüphanenin yatay boyutudur. İstediğiniz değeri girin. Kütüphane, varsayılan değer oranında ölçeklenecektir.


Seçilen kütüphanenin dikey boyutudur. İstediğiniz değeri girin. Kütüphane, varsayılan değer oranında ölçeklenecektir.


Seçilen üç boyutlu kütüphanenin kağıt eksenine dik boyutudur. İstediğiniz değeri girin. Kütüphane, varsayılan değer oranında ölçeklenecektir.


Seçilen kütüphanenin kat tabanından yüksekliğidir. + veya - değerli olabilir.


Kütüphanenin plandaki çizim rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Seçili kütüphanenin plan üzerindeki açısıdır.(Derece)


Seçili kütüphanenin öngörüntüsünü izleyebilirsiniz.


Renderda kullanılmak üzere kütüphane dokusu seçilir. Doku seçilmezse, kütüphane rengi kullanılır.


Çizim ekranının, orijin noktasına göre, sol alt köşesinin apsisidir.(m)


Çizim ekranının, orijin noktasına göre, sol alt köşesinin ordinatıdır.(m)


Çizim ekranının, orijin noktasına göre, sağ üst köşesinin apsisidir.(m)


Çizim ekranının, orijin noktasına göre, sağ üst köşesinin ordinatıdır.(m)


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çizim ekranının, orijin noktasına göre, sol alt köşesinin apsis ve ordinatı girilir.(m)


Çizim ekranının, orijin noktasına göre, sağ üst köşesinin apsis ve ordinatı girilir.(m)


Işık kaynağının ne kadar uzaklığa ışık verebileceğini belirtir.


Işığın sönmeye başlayacağı uzaklığı belirler. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


Spot ışığında aktif hale gelir. Spot ışığın çapını ifade eder.


X ekseni ile yaptığı açı. Saat akrebi tersi yönünde pozitif, saat akrebi tersi yönünde negatif değer girilir. Birimi derecedir. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


Iışık kaynağının kat tabanına göre kotu


Işık kaynağının yatayla yaptığı açı. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


Işık kaynağı, çizim alanında her yerleştirilişinde, kendisine program tarafından otomatik bir numara verilir. Kullanıcı isterse bu numarayı değiştirebilir.


Işığın gündüz aktif olmasını istiyosanız, işaretleyin.


Işığın rengi rengi buradan ayarlanır. Tıkladıktan sonra, ekrana gelen renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayın seçin.


Işık kaynağının plandaki çizim rengi burada ayarlanır. Tıkladıktan sonra, ekrana gelen renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayın seçin.


Işık kaynağının numarasının renk ayarını yapabilirsiniz. Tıkladıktan sonra, ekrana gelen renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayın seçin.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Enter your input in this field.


Işık kaynağının ne kadar uzaklığa ışık verebileceğini belirtir.


Işığın sönmeye başlayacağı uzaklığı belirler. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


Spot ışığında aktif hale gelir. Spot ışığın çapını ifade eder.


Spot ışığında aktif hale gelir. Spot ışığın çapını ifade eder.


X ekseni ile yaptığı açı. Saat akrebi tersi yönünde pozitif, saat akrebi tersi yönünde negatif değer girilir. Birimi derecedir. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


X ekseni ile yaptığı açı. Saat akrebi tersi yönünde pozitif, saat akrebi tersi yönünde negatif değer girilir. Birimi derecedir. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


Iışık kaynağının kat tabanına göre kotu


Iışık kaynağının kat tabanına göre kotu


Işık kaynağının yatayla yaptığı açı. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


Işık kaynağının yatayla yaptığı açı. (Noktasal ışık kaynağında aktif değildir)


Işık kaynağı, çizim alanında her yerleştirilişinde, kendisine program tarafından otomatik bir numara verilir. Kullanıcı isterse bu numarayı değiştirebilir.


Işığın rengi rengi buradan ayarlanır. Tıkladıktan sonra, ekrana gelen renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayın seçin.


Işık kaynağının plandaki çizim rengi burada ayarlanır. Tıkladıktan sonra, ekrana gelen renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayın seçin.


Işık kaynağının numarasının renk ayarını yapabilirsiniz. Tıkladıktan sonra, ekrana gelen renk paletinden istediğiniz rengi çift tıklayın seçin.


Kameranın X ekseni ile yaptığı açıdır.


Kameranın bulunduğu katın tabanından metre cinsinden yüksekliği.


Kameranın yatay düzlemle yaptığı açıdır.


Kamera, çizim alanında her yerleştirilişinde, kendisine program tarafından otomatik bir numara verilir. Kullanıcı isterse bu numarayı değiştirebilir.


Kameranın sağa sola yatış mesafesini belirleyen açıdır.


Kamera çiziminin çizim alanındaki rengi, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden seçilir.


Kamera adının çizim alanındaki rengi, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden seçilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Kameranın X ekseni ile yaptığı açıdır.


Kameranın X ekseni ile yaptığı açıdır.


Kameranın bulunduğu katın tabanından metre cinsinden yüksekliği.


Kameranın bulunduğu katın tabanından metre cinsinden yüksekliği.


Kameranın yatay düzlemle yaptığı açıdır.


Kameranın yatay düzlemle yaptığı açıdır.


Kamera, çizim alanında her yerleştirilişinde, kendisine program tarafından otomatik bir numara verilir. Kullanıcı isterse bu numarayı değiştirebilir.


Kameranın sağa sola yatış mesafesini belirleyen açıdır.


Kamera çiziminin çizim alanındaki rengi, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden seçilir.


Kamera adının çizim alanındaki rengi, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden seçilir.


Tanımladığınız kamera yolu üzerinde animasyonun kaç tane bmp uzantılı dosyadan oluşacağını bu kutuya yazdığınız sayıyla belirlersiniz.


Öngörüntü ikonunu tıkladığınızda animasyonunuzun perspektif şeklindeki görüntüsünü alırsınız.


Animasyonunuzun render ayarlarını yapmak için bu ikonu tıklayın.


Buraya  yazdığınız değerle, animasyonunun hızını ayarlarsınız.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar ve işlemi başlatır.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İlgi rengi tıklayın ve mm. cinsinden gerçek kalem kalınlıklarını girin. (Püskürtmeli yazıcı ve çiziler için)


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Ayarı yapılan kalem kalınlık değerlerini gerekli olduğunda tekrar kullanmak için kayıt edileblir.  Böylece, her durumda tekrar kalem kalınlık ayarı yapılmaz.


Daha önceden ayarlanmış ve kayıt edilmiş kalem kalınlıkları dosyasını yüklemek için kullanılır. Farklı durumlar için ayarlanan ve kayıt edilen kalem kalınlıkları ayarları, istendiğinde tekrar kullanılmak üzerine buradan çağırıllabilir. Böylece, her durumda tekrar kalem kalınlık ayarı yapılmaz.


Tıkladığınızda program, çizim alanında işlem yapmanızı bekler. Çizdirmek istediğiniz bölümü pencere içerisine aldıktan sonra, "pencere seçimi " ekranına tekrar geri dönersiniz


Seçilmiş(seç butonu ile) alanın 1.koordinatlarıdır.


Seçilmiş(seç butonu ile) alanın 1.koordinatlarıdır.


Seçilmiş(seç butonu ile) alanın 1.koordinatlarıdır.


Seçilmiş(seç butonu ile) alanın 2.koordinatlarıdır.


Seçilmiş(seç butonu ile) alanın 2.koordinatlarıdır.


Seçilmiş(seç butonu ile) alanın 2.koordinatlarıdır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Döşemenin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Döşemenin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Döşemenin kat seviyesine göre kotudur. + veya - değerli olabilir.


Döşemenin kat seviyesine göre kotudur. + veya - değerli olabilir.


Döşemenin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Döşemenin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere kiriş dokusu seçilir. Doku seçilmezse, döşeme rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere kiriş dokusu seçilir. Doku seçilmezse, döşeme rengi kullanılır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Mahal adının (oda,salon,y.odası v.b.) yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Mahal adının (oda,salon,y.odası v.b.) yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Mahal adının (oda,salon,y.odası v.b.) yazı rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Mahal adının (oda,salon,y.odası v.b.) yazı rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Mahal ad yazısının yazı tipini, tıklandığında ekrana gelen yazı tipi ayarları ekranından seçebilirsiniz.


Mahal boyut (alan değeri) yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Mahal boyut (alan değeri) yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Mahal boyut (alan değeri) yazı rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Mahal boyut (alan değeri) yazı rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Mahal boyut(alan değeri) yazısının yazı tipini, tıklandığında ekrana gelen yazı tipi ayarları ekranından seçebilirsiniz.


Aktif değildir. Mahal adını değiştirmek amacıyla, Genel Obje Edit komutunuyla aktif hale gelir.


Aktif değildir. Mahal adını değiştirmek amacıyla, Genel Obje Edit komutunuyla aktif hale gelir.


Mahal adı ile (salon, oda v.b.), döşeme alan yazısının arasındaki uzaklık girilir.


Mahal adı ile (salon, oda v.b.), döşeme alan yazısının arasındaki uzaklık girilir.


Mahal adı ile (salon, oda v.b.), döşeme alan yazısının arasındaki uzaklık girilir.


Oluşturduğunuz döşemenin kaplama cinsini yazabilmek için Kaplama adını yaz  yazısının önündeki kutuya çarpı işareti koymalısınız. Kaplama adı kutusuna da kaplamanızın cinsini yazabilirsiniz.


Oluşturduğunuz döşemenin kaplama cinsini yazabilmek için Kaplama adını yaz  yazısının önündeki kutuya çarpı işareti koymalısınız. Kaplama adı kutusuna da kaplamanızın cinsini yazabilirsiniz.


Oluşturduğunuz döşemenin kaplama cinsini yazabilmek için Kaplama adını yaz  yazısının önündeki kutuya çarpı işareti koymalısınız. Kaplama adı kutusuna da kaplamanızın cinsini yazabilirsiniz.


Oluşturduğunuz döşemenin kaplama cinsini yazabilmek için Kaplama adını yaz  yazısının önündeki kutuya çarpı işareti koymalısınız. Kaplama adı kutusuna da kaplamanızın cinsini yazabilirsiniz.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


İşaretli ise, döşeme yerleştirirken hesaplanan alandan, döşeme çevresindeki sıvaların oluşturduğu alan çıkartılacaktır.


Ekranda, çizimin görünen kısmını çiziciye gönderir.


Çizimin tamamını çiziciye gönderir.


"Çizim sınırı ayarlarında" verdiğiniz değerleri göz önüne alarak, çiziciye gönderir.


Çizimin, seçilen koordinatlara göre yazıcıya gönderilmesi için kullanılır. Aktif hale gelmesi için Pencere Seç butonu ile çizilecek bölümün belirlenmesi gerekir.


Çizimdeki yazıları, true type yazı olarak yazdırmak istiyorsanız seçin. True type yazı kullanabilmeniz için, çizicinizin mutlaka true type yazıyı desteklemesi gerekmektedir.


Çizimdeki yazıları, vektörel(çizgilerle oluşturulmuş) ve içi boş yazı olarak yazdırmak istiyorsanız seçin.


Yazıcıya gönderilecek çizimin, belirli bir kısmının seçilmesini sağlar.


Çizimin, kağıdın sol alt köşesine göre dikey mesafesi girilebilir.


Çizimin, kağıdın sol alt köşesine göre yatay mesafesi girilebilir.


Çiziminizi, seçtiğiniz kağıt boyutuna göre göndermek için kullanılır.


Çiziminizi kağıda hangi ölçekle çizdirmek istiyorsanız, söz konusu değeri bu kutuya yazın.


Aktif çizicinin, çizim ile ilgili  ayarlarını değiştirmek için kullanılır. (Kalem kalınlıkları, kağıt boyutları, yatay-dikey çizdirme v.b.)


Püskürtmeli ploterlar için kalem kalınlık ayarı yapılır.


Çizimin kağıtdaki durumunu inceleyip, bu bölümden yazıcıya gönderebilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çizimin, kağıdın sol alt köşesine göre dikey mesafesi girilebilir.


Çizimin, kağıdın sol alt köşesine göre yatay mesafesi girilebilir.


Çiziminizi kağıda hangi ölçekle çizdirmek istiyorsanız, söz konusu değeri bu kutuya yazın.


Poligon kolonun görüntüsü izlenir. Poligon kolon ekranında yeni butonu tıklanarak bir kolon oluşturabilir veya daha önce oluşturulmuş kolonlardan biri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Poligon kolonu  her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve  kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder Dialog kutusundaki  X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. Bu düğüm noktasını, istediğniz yere taşıyabilirsiniz. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek  için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. Bu düğüm noktasını, en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz.


Poligon kolonun görüntüsü izlenir. Poligon kolon ekranında yeni butonu tıklanarak bir kolon oluşturabilir veya daha önce oluşturulmuş kolonlardan biri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Poligon kolonu  her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve  kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder Dialog kutusundaki  X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. Bu düğüm noktasını, istediğniz yere taşıyabilirsiniz. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek  için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. Bu düğüm noktasını, en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz.


Poligon kolonun görüntüsü izlenir. Poligon kolon ekranında yeni butonu tıklanarak bir kolon oluşturabilir veya daha önce oluşturulmuş kolonlardan biri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Poligon kolonu  her köşe noktasında bir düğüm noktası olacak şekilde oluşturmalı ve  kolonun sadece köşe noktalarının koordinatlarını girmelisiniz. Kolon üzerinde varolan bir düğüm noktasının koordinatını değiştirmek için imlecinizi düğüm noktası üzerine getirip farenizin sol tuşunu tıklayın. Düğüm noktasını yakalamış olursunuz. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirdiğinizde düğüm noktası da hareket eder Dialog kutusundaki  X ve Y kutularına düğüm noktasının yeni koordinatını yazıp Uygula butonunu tıklayın. Düğüm noktanız yeni koordinatına taşınmış olur. Kolonun herhangi bir kenarında yeni bir düğüm noktası oluşturmak için kolon kenarı üzerinde çift tıklayın. Tıkladığınız yerde yeni bir düğüm noktası oluşur. Bu düğüm noktasını, istediğniz yere taşıyabilirsiniz. Kolon üzerindeki bir düğüm noktasını silmek  için imlecinizi sileceğiniz düğüm noktası üzerine getirin. Farenizin sol tuşunu tıklayarak düğüm noktasını yakalayın. Bu düğüm noktasını, en yakın düğüm noktalarından birinin üzerine götürüp tıklayın. Böylece düğüm noktasını iptal etmiş olursunuz.


Poligon kolonun düğüm noktasını yerleştirirken X koordinatını bu kutuya yazmalısınız.  (Y koordinatını da yazdıktan sonra "uygula" butonunu tıklayın).


Poligon kolonun bir köşe noktasını oluştururken  X ve Y koordinatlarını girdikten sonra düğüm noktasının ilgili koordinata yerleşmesi için Uygula butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın.


Poligon kolon, planda herhangi bir açıda olabilir. Bu nedenle, poligon kolonu tanımlarken, söz konusu açıda bulunan bir koordinat sistemine göre köşe noktalarını belirlemek büyük avantaj getirecektir. Minör aks açısı, bu koordinat sisteminin açısını belirlemeye yarar.


Poligon kolonun düğüm noktasını yerleştirirken Y koordinatını bu kutuya yazmalısınız.  (X koordinatını da yazdıktan sonra "uygula" butonunu tıklayın).


Poligon kolon çizime, herhangi bir noktasından tutularak  yerleştirilir. Bu nokta kolonun orijin noktasıdır. Orijin butonunu farenizin sol tuşu ile tıkladıktan sonra poligon kolon çizim ekranı üzerinde herhangi bir yere tıklayın. Bu nokta kolonunuzun tutma noktasıdır.


Minör aks açısında tariflenen açının geçerli olabilmesi için bu satırı tıklayın.


Çalışılan poligon kolonun adı.


Izgaranın(noktalar) ekranda görünmesini istemiyorsanız, açık yazısını tıklayarak işareti kaldırın.


İmlecin ızgara noktalarına atlamasını istemiyorsanız, işareti kaldırın.


İki ızgara noktası arasındaki yatay uzaklık.


İki ızgara noktası arasındaki dikey uzaklık.


Butonu tıklayın. Kolon çizim ekranında büyültmek istediğiniz noktayı tıklayın.


Tıklandığında çizim bir kat küçülür.


Tıklandığında, ekranı poligon kolon çizimi kadar büyültür/küçültür.


Diske kayıt edilmiş poligon kolunun listesi. İstediğiniz kolonu seçin.


Click this button to make your choice.


Yeni butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Tamam butonunu tıklayın yada enter tuşuna basın. Çizim ekranında dörtgen bir kolon oluşacakır. Dörtgen kolon üzerinde değişiklik yaparak poligon kolonu oluşturacaksınız.


Yeni oluşturduğunuz ya da üzerinde değişiklik yaptığınız bir poligon kolonu saklamak için Sakla butonunu farenizin sol tuşu ile tıklayın. Karşınıza çıkan dialog kutusunda kolona bir isim verin. Tamam butonunu tıklayın ya da enter tuşuna basın.


Seçili (varsayılan) poligon kolonu diskten siler.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Poligon kolonun düğüm noktasını yerleştirirken X koordinatını bu kutuya yazmalısınız.  (Y koordinatını da yazdıktan sonra "uygula" butonunu tıklayın).


Poligon kolon, planda herhangi bir açıda olabilir. Bu nedenle, poligon kolonu tanımlarken, söz konusu açıda bulunan bir koordinat sistemine göre köşe noktalarını belirlemek büyük avantaj getirecektir. Minör aks açısı, bu koordinat sisteminin açısını belirlemeye yarar.


Poligon kolonun düğüm noktasını yerleştirirken Y koordinatını bu kutuya yazmalısınız.  (X koordinatını da yazdıktan sonra "uygula" butonunu tıklayın).


Çalışılan poligon kolonun adı.


İki ızgara noktası arasındaki yatay uzaklık.


İki ızgara noktası arasındaki dikey uzaklık.


Click this button to make your choice.


Çizim alanının rengini değiştirmek için kullanılır.


Çizim alanının rengini değiştirmek için kullanılır.


Izgara rengini değiştirmek için kullanılır.Izgaranın çizim alanında görünüp görünmemesini ve aralığını ÇizimYardımcıları penceresinde belirleyebilirsiniz.


Izgara rengini değiştirmek için kullanılır.Izgaranın çizim alanında görünüp görünmemesini ve aralığını ÇizimYardımcıları penceresinde belirleyebilirsiniz.


Seçilmiş objelerin üzerinde, seçildiğini göstermek amacıyla izler oluşturulur. Bu seçenekte, bu izlerin rengini ayarlayabilirsiniz.


Seçilmiş objelerin üzerinde, seçildiğini göstermek amacıyla izler oluşturulur. Bu seçenekte, bu izlerin rengini ayarlayabilirsiniz.


Aks sınırı çizgisinin rengi ayarlanır. Aks sınırının çizim alanında, görünüp görünmemesini ÇizimYardımcıları penceresinde belirleyebilirsiniz.


Aks sınırı çizgisinin rengi ayarlanır. Aks sınırının çizim alanında, görünüp görünmemesini ÇizimYardımcıları penceresinde belirleyebilirsiniz.


Duvar ve kirişin çizim hatının ayarlarını yapabilirsiniz.


Duvar çizim hattını,  kolon major yönünü ve kirişlerin çizim hattını gösteren çizginin rengi ayarlanır.


Duvar çizim hattını,  kolon major yönünü ve kirişlerin çizim hattını gösteren çizginin rengi ayarlanır.


Duvar ve kiriş çizim hattının, kolon majör aksının, ekranda görünüp, görünmemesini buradan ayarlayabilirsiniz.


Otomatik kayıt için Aktif satırını işaretleyin ve Aralığa dakika cinsinden bir değer girin. Proje, çalışma sırasında otomatik olarak diske kayıt edilecektir. Projenin kayıt edileceği klasör, ....\AUTOSAVE klasörüdür. Projeyi, daha önce kayıt etmişseniz, verdiğiniz isimle kayıt edilir. Hiç kayıt yapılmadıysa, isimsiz adıyla kayıt edilir.


Otomatik kayıt için Aktif satırını işaretleyin ve Aralığa dakika cinsinden bir değer girin. Proje, çalışma sırasında otomatik olarak diske kayıt edilecektir. Projenin kayıt edileceği klasör, ....\AUTOSAVE klasörüdür. Projeyi, daha önce kayıt etmişseniz, verdiğiniz isimle kayıt edilir. Hiç kayıt yapılmadıysa, isimsiz adıyla kayıt edilir.


Otomatik kayıt için Aktif satırını işaretleyin ve Aralığa dakika cinsinden bir değer girin. Proje, çalışma sırasında otomatik olarak diske kayıt edilecektir. Projenin kayıt edileceği klasör, ....\AUTOSAVE klasörüdür. Projeyi, daha önce kayıt etmişseniz, verdiğiniz isimle kayıt edilir. Hiç kayıt yapılmadıysa, isimsiz adıyla kayıt edilir.


Otomatik kayıt için Aktif satırını işaretleyin ve Aralığa dakika cinsinden bir değer girin. Proje, çalışma sırasında otomatik olarak diske kayıt edilecektir. Projenin kayıt edileceği klasör, ....\AUTOSAVE klasörüdür. Projeyi, daha önce kayıt etmişseniz, verdiğiniz isimle kayıt edilir. Hiç kayıt yapılmadıysa, isimsiz adıyla kayıt edilir.


Otomatik kayıt için Aktif satırını işaretleyin ve Aralığa dakika cinsinden bir değer girin. Proje, çalışma sırasında otomatik olarak diske kayıt edilecektir. Projenin kayıt edileceği klasör, ....\AUTOSAVE klasörüdür. Projeyi, daha önce kayıt etmişseniz, verdiğiniz isimle kayıt edilir. Hiç kayıt yapılmadıysa, isimsiz adıyla kayıt edilir.


Blok yerleştirirken, bloklanan objelerin, bloklarken sahip olduğu koordinatlarına göre mi yerleştirileceği ya da kullanıcının ekstra koordinatlari mı vereceği (işaretli ise) ayarlanır.


Blok yerleştirirken, bloklanan objelerin, bloklarken sahip olduğu koordinatlarına göre mi yerleştirileceği ya da kullanıcının ekstra koordinatlari mı vereceği (işaretli ise) ayarlanır.


Obje seçimi sırasında, tıklama işleminin ne kadar uzağa yapılabileneceği ayarlanır. Mouse'un imleci, objenin seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa, objeyi seçebilirsiniz. Burada girilen değer ayrıca seçme zorluğunu/kolaylığını etkiler.

Obje Seçimi:

Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman(kiriş, kolon, döşeme v.b), obje olarak adlandırılır. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde, mouse'un imleci obje üzerine getirilir ve sol tuş ile tıklanır. Bu işleme obje seçimi denir.


Obje seçimi sırasında, tıklama işleminin ne kadar uzağa yapılabileneceği ayarlanır. Mouse'un imleci, objenin seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa, objeyi seçebilirsiniz. Burada girilen değer ayrıca seçme zorluğunu/kolaylığını etkiler.

Obje Seçimi:

Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman(kiriş, kolon, döşeme v.b), obje olarak adlandırılır. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde, mouse'un imleci obje üzerine getirilir ve sol tuş ile tıklanır. Bu işleme obje seçimi denir.


Obje seçimi sırasında, tıklama işleminin ne kadar uzağa yapılabileneceği ayarlanır. Mouse'un imleci, objenin seçme uzaklığı ayarı çevresinde bulunuyorsa, objeyi seçebilirsiniz. Burada girilen değer ayrıca seçme zorluğunu/kolaylığını etkiler.

Obje Seçimi:

Çizim sırasında oluşturduğunuz her bir eleman(kiriş, kolon, döşeme v.b), obje olarak adlandırılır. Objeler üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde, mouse'un imleci obje üzerine getirilir ve sol tuş ile tıklanır. Bu işleme obje seçimi denir.


D.N. (Düğüm noktası) seçimi sırasında, tıklama işleminin ne kadar uzağa yapılabileneceği ayarlanır. Mouse'un imleci, düğüm noktası yakınındayken d.n. atlama faktörü  çevresinde  bulunuyorsa, düğüm noktasını sol tuşu tıklayarak  seçebilirsiniz. İmleç düğüm noktası üzerine getirildiğinde, imlecin şekli değişir(OK işareti olur). Bu durumda düğüm noktası seçilebilir.


D.N. (Düğüm noktası) seçimi sırasında, tıklama işleminin ne kadar uzağa yapılabileneceği ayarlanır. Mouse'un imleci, düğüm noktası yakınındayken d.n. atlama faktörü  çevresinde  bulunuyorsa, düğüm noktasını sol tuşu tıklayarak  seçebilirsiniz. İmleç düğüm noktası üzerine getirildiğinde, imlecin şekli değişir(OK işareti olur). Bu durumda düğüm noktası seçilebilir.


İşaretli değil ise hızlı çizim modu kapalıdır. Bu durumda program tarafından isimlendirilen objelerin isimlerini, çizim anında değiştirebilirsiniz. Hızlı çizim modu açıkken(işaret kaldırılırsa), program tarafından isimlendirilen objelerin isimlerini, çizim anında değiştiremezsiniz. Bunun amacı, obje isimleri önemsizse veya obje isimlendir ile daha sonra objeler isimlendirilecekse, daha az iş yapmaktır.

Çizim anında Ctrl ve H tuşlarına birlikte basarak da hızlı çizim modunu  açıp, kapatabilirsiniz. Hızlı çizim modunun açık veya kapalı olduğunu, alt satırda kullanıcaya iletilir.


Çalıştığınız çizim penceresinde objeler için yaptığınız ayarların o anda açık olan diğer pencereler için de geçerli olmasını istiyorsanız, yazıyı işaretleyin.


Çizgi, çember, yay, yazı gibi ilkel objelerin rengi ayarlanır. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çizgi, çember, yay, yazı gibi ilkel objelerin rengi ayarlanır. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çizgi, çember, yay, yazı gibi ilkel objelerin çizgi tipi ekrana açılacak listeden seçilir.


Çizgi, çember, yay, yazı gibi ilkel objelerin çizgi tipi ekrana açılacak listeden seçilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Çizim esnasında oluşturulan düğüm noktalarının yarıçapını ve rengini bu grupta ayarlayabilirsiniz.


Çizim esnasında oluşturulan düğüm noktalarının yarıçapını ve rengini bu grubta ayarlayabilirsiniz.


Çizim esnasında oluşturulan düğüm noktalarının yarıçapını ve rengini bu grubta ayarlayabilirsiniz.


Çizim esnasında oluşturulan düğüm noktalarının yarıçapını ve rengini bu grubta ayarlayabilirsiniz.


Çizim esnasında oluşturulan düğüm noktalarının yarıçapını ve rengini bu grubta ayarlayabilirsiniz.


Çizim esnasında oluşturulan düğüm noktalarının yarıçapını ve rengini bu grubta ayarlayabilirsiniz.


Oluşturduğunuz çizimde elemanları bağımsız olarak hareket ettirebilmeniz için bu elemanlarla kesişen diğer elemanların düğüm noktalarına bağlılığını iptal etmeniz gerekir. Bunun için düğüm noktasına bağlılığını iptal edeceğiniz nesnelerin önündeki kutuları tıklayarak, işaretini  kaldırabilirsiniz.


Oluşturduğunuz çizimde elemanları bağımsız olarak hareket ettirebilmeniz için bu elemanlarla kesişen diğer elemanların düğüm noktalarına bağlılığını iptal etmeniz gerekir. Bunun için düğüm noktasına bağlılığını iptal edeceğiniz nesnelerin önündeki kutuları tıklayarak, işaretini  kaldırabilirsiniz.


Oluşturduğunuz çizimde elemanları bağımsız olarak hareket ettirebilmeniz için bu elemanlarla kesişen diğer elemanların düğüm noktalarına bağlılığını iptal etmeniz gerekir. Bunun için düğüm noktasına bağlılığını iptal edeceğiniz nesnelerin önündeki kutuları tıklayarak, işaretini  kaldırabilirsiniz.


Oluşturduğunuz çizimde elemanları bağımsız olarak hareket ettirebilmeniz için bu elemanlarla kesişen diğer elemanların düğüm noktalarına bağlılığını iptal etmeniz gerekir. Bunun için düğüm noktasına bağlılığını iptal edeceğiniz nesnelerin önündeki kutuları tıklayarak, işaretini  kaldırabilirsiniz.


Oluşturduğunuz çizimde elemanları bağımsız olarak hareket ettirebilmeniz için bu elemanlarla kesişen diğer elemanların düğüm noktalarına bağlılığını iptal etmeniz gerekir. Bunun için düğüm noktasına bağlılığını iptal edeceğiniz nesnelerin önündeki kutuları tıklayarak, işaretini  kaldırabilirsiniz.


Oluşturduğunuz çizimde elemanları bağımsız olarak hareket ettirebilmeniz için bu elemanlarla kesişen diğer elemanların düğüm noktalarına bağlılığını iptal etmeniz gerekir. Bunun için düğüm noktasına bağlılığını iptal edeceğiniz nesnelerin önündeki kutuları tıklayarak, işaretini  kaldırabilirsiniz.


Oluşturduğunuz çizimde elemanları bağımsız olarak hareket ettirebilmeniz için bu elemanlarla kesişen diğer elemanların düğüm noktalarına bağlılığını iptal etmeniz gerekir. Bunun için düğüm noktasına bağlılığını iptal edeceğiniz nesnelerin önündeki kutuları tıklayarak, işaretini  kaldırabilirsiniz.


Click this button to make your choice.


Text import ile yazıyı çağırırken, text dosyasında kullanılan türkçe karakterlerin, türkçe olarak ekrana gelmesi isteniyorsa, işaretlenir.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Bu versiyonda çıktı anlamında bir işlevi yoktur.


Ekrandan çıkar.


Ekrandan çıkar.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Seçili taramanın rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Seçili taramanın öngörüntüsü.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


Zemin rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


İstediğiniz taramayı tıklayarak seçin.


Seçili taramanın rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Zemin rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İlgili kamerayı sol tuş ile seçin.


Seçili kameranın y koordinatı izlenir.


Seçili kameranın z koordinatı izlenir.


Güneşden, yatay düzlemle inilen dikme ile, orijini birleştiren hattın X ekseniyle yaptığı açıdır. Birimim derecedir.


Güneşin, yerden yüksekliğini belirleyen açı. Birimi derecedir.


Seçili kameranın x koordinatı izlenir.


Açılacak render ya da perspektif penceresinin yatay boyutu girilir.


Açılacak render ya da perspektif penceresinin dikey boyutu girilir.


Seçili kameranın x koordinatı izlenir.


Sis işaretli ise, kullanılacak sisin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Sisin kameradan minimum uzaklığı. Birimi metre. Sis satırı işaretlendiğinde aktif hale gelir


Sisin kameradan minimum uzaklığı. Birimi metre. Sis satırı işaretlendiğinde aktif hale gelir


Sisin kameradan maksimum uzaklığı. Birimi metre. Sis satırı işaretlendiğinde aktif hale gelir


Sisin kameradan maksimum uzaklığı. Birimi metre. Sis satırı işaretlendiğinde aktif hale gelir


Tıklandığında, Yüzey Dokuları penceresi ekrana gelir. Zemin için en uygun BMP dosyasını seçin.


Sıfırdan başlamak üzere parlaklık derecesi girilir. (0, 1, 2 gibi...)


Toprak seviyesini belirleyen kot girilir. Girilen değer, "kat genel ayarlarında" tanımlanan kat kotu ile toplanarak reel kot program tarafından hesaplanır.


Click this button to make your choice.


İlgili kamerayı sol tuş ile seçin.


Seçili kameranın x koordinatı izlenir.


Seçili kameranın y koordinatı izlenir.


Seçili kameranın z koordinatı izlenir.


Render' ı gece ortamında oluşturmak istiyorsanız, işaretleyin.


Güneşden, yatay düzlemle inilen dikme ile, orijini birleştiren hattın X ekseniyle yaptığı açıdır. Birimim derecedir.


Güneşin, yerden yüksekliğini belirleyen açı. Birimi derecedir.


Çizim alanında, seçili bırakılan objelerin renderını almak için kullanılır.


Açılacak render ya da perspektif penceresinin yatay boyutu girilir.


Açılacak render ya da perspektif penceresinin dikey boyutu girilir.


İşlemi başlatır.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Renderda aktif hale gelir. Sis istiyorsanız, işaretleyin.


Renderda aktif hale gelir. Elemanların, kenarlarının daha net görünmesi için kullanılır.


Renderda aktif hale gelir. İşaretlerseniz, renderda objeleri gölgeleriyle beraber görürsünüz. Yerleştirilen ışık kaynakları ve güneşin pozisyonu, gölge durumunu etkiler.


 Çizim ekranında arka planda kalan objelerin gölgelerini ihmal etmek için yazının önündeki kutuya çarpı işareti koyun. Gölgeler satırı işaretlendiğinde aktif hale gelir. Yerleştirilen ışık kaynakları ve güneşin pozisyonu, gölge durumunu etkiler.


İşaretlediğinizde renderın daha hızlı oluşmasını sağlar. Son renderda bu işaretin kaldırılması önerilir.


Sis işaretli ise, kullanılacak sisin rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Sisin kameradan minimum uzaklığı. Birimi metre. Sis satırı işaretlendiğinde aktif hale gelir


Sisin kameradan maksimum uzaklığı. Birimi metre. Sis satırı işaretlendiğinde aktif hale gelir


Sıfırdan başlamak üzere parlaklık derecesi girilir. (0, 1, 2 gibi...)


Toprak seviyesini belirleyen kot girilir. Girilen değer, "kat genel ayarlarında" tanımlanan kat kotu ile toplanarak reel kot program tarafından hesaplanır.


Tıklandığında, Yüzey Dokuları penceresi ekrana gelir. Zemin için en uygun BMP dosyasını seçin.


Bitmap satırı işaretli ise, kullanılacak bitmap dosyasının görüntüsü.


Render' da gökyüzünü mavi renkte istiyorsanız, işaretleyin.


Seç butonu ile seçilen bmp, renderda gökyüzünü dokusu olarak kullanılacaksa işaretleyin.


Bitmap satırı işaretli ise, kullanılacak bitmap dosyasının görüntüsü.


Butonu tıklayın.  Ekrana, Bmp Yükle penceresi gelecektir. ...\TEXTURES klasöründen veya BMP uzantılı dosyaların bulunduğu herhangi bir klasörden, gökyüzü olabilecek dosyayı çift tıklayarak kullanın.


Click this button to make your choice.


Tıklandığında opengl görüntüleme ayarları dialoğunu açar.


Çatının, çalışılan katın tabanından yüksekliğidir.


Oluk yüksekliği. Sadece renderda kullanılır.


Oluk genişliği. Sadece renderda kullanılır.


Çatı yüzeyinin kalınlığıdır.


Çatının plandaki rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Oluk rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Renderda kullanılacak çatı yüzey görüntüsünü seçin. Doku seçilmezse, çatı rengi kullanılır.


Renderda kullanılacak oluk yüzey görüntüsünü seçin. Doku seçilmezse, oluk rengi kullanılır.


Çatı oluğu istiyorsanız, işaretleyin. (Sadece renderda kullanılır).


Çatıya saçak yapılacaksa, çıkıntı mesafesini girin. Sıfır girilirse saçak oluşturulmayacak demektir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çatının, çalışılan katın tabanından yüksekliğidir.


Oluk yüksekliği. Sadece renderda kullanılır.


Oluk genişliği. Sadece renderda kullanılır.


Çatı yüzeyinin kalınlığıdır.


Çatının plandaki rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Oluk rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Renderda kullanılacak çatı yüzey görüntüsünü seçin. Doku seçilmezse, çatı rengi kullanılır.


Renderda kullanılacak oluk yüzey görüntüsünü seçin. Doku seçilmezse, oluk rengi kullanılır.


Çatıya saçak yapılacaksa, çıkıntı mesafesini girin. Sıfır girilirse saçak oluşturulmayacak demektir.


Çatıya saçak yapılacaksa, çıkıntı mesafesini girin. Sıfır girilirse saçak oluşturulmayacak demektir.


Click this button to make your choice.


Aynı çizim üzerinde istediğiniz sayıda kesit alabilirsiniz. Alınan her kesit için ekranda yeni bir pencere açılır. Siz kesite isim vererek kesit penceresini isimlendirmiş olursunuz.


Aynı çizim üzerinde istediğiniz sayıda kesit alabilirsiniz. Alınan her kesit için ekranda yeni bir pencere açılır. Siz kesite isim vererek kesit penceresini isimlendirmiş olursunuz.


Planda kesit hattının  başlangıç ve sonuna yazılan isimdir. (X, Y, AA gibi..)


Planda kesit hattının  başlangıç ve sonuna yazılan isimdir. (X, Y, AA gibi..)


Sadece o anda çalışılan katın kesitini ya da yüm katların kesitini alabilirsiniz. Bunun için ilgili satırı tıklayın.


Sadece o anda çalışılan katın kesitini ya da yüm katların kesitini alabilirsiniz. Bunun için ilgili satırı tıklayın.


Sadece o anda çalışılan katın kesitini ya da yüm katların kesitini alabilirsiniz. Bunun için ilgili satırı tıklayın.


Kesit hattının planda çizilmesini istiyorsanız, satırı işaretleyin.


Kesit sırasında çizilmiş tüm objelerin yerine, işaretli bırakılan objelerin kesiti alınması isteniyorsa, satırı işaretleyin.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


Çizim ekranında hangi objelerin kesitte görünmesini istiyorsanız, o objeleri işaretleyiniz.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazının yüksekliğini ve yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazının yüksekliğini ve yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazının yüksekliğini ve yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazının yüksekliğini ve yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının ucuna konulacak şekli seçin, şeklin yüksekliğini girin.


Kesit hattının çizgi tipini, sol tuş ile tıkladıktan sonra ortaya çıkan listeden seçin.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazı ile kesit hattının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazı ile kesit hattının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazı ile kesit hattının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazı ile kesit hattının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazı ile kesit hattının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattının çizgi tipini, sol tuş ile tıkladıktan sonra ortaya çıkan listeden seçin.


Click this button to make your choice.


Kesilen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Görünen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattından belirli bir mesafede görünen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, uzak-yakın çizgilerin kalınlık ayarının daha hassas yapılmasını sağlar. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Görünen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattından belirli bir mesafede görünen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, uzak-yakın çizgilerin kalınlık ayarının daha hassas  yapılmasını sağlar. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattından belirli bir mesafede görünen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, uzak-yakın çizgilerin kalınlık ayarının daha hassas  yapılmasını sağlar. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesit hattından belirli bir mesafede görünen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, uzak-yakın çizgilerin kalınlık ayarının daha hassas  yapılmasını sağlar. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen betonarme elemanların (kiriş, statik döşeme) tarama rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen duvarların tarama rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen çatının tarama rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen betonarme elemanların (kiriş, statik döşeme) tarama rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen duvarların tarama rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen çatının tarama rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tarama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.


Betonarme elemanların(kiriş, statik döşeme) taranıp taranmayacağını belirler. İşaretli ise taranacaktır.


Duvarların taranıp taranmayacağını belirler. İşaretli ise taranacaktır.


Çatıların taranıp taranmayacağını belirler. İşaretli ise taranacaktır.


Vektör tarama satırı işaretli ise, burada seçilecek tarama tipi betonarme objelerin taranmasında kullanılacaktır.


Vektör tarama satırı işaretli ise, burada seçilecek tarama tipi duvarların taranmasında kullanılacaktır.


Vektör tarama satırı işaretli ise, burada seçilecek tarama tipi duvarların taranmasında kullanılacaktır.


Bitmap tarama satırı işaretli ise, burada seçilecek tarama tipi kesilen betonarme objelerin taranmasında kullanılacaktır.


Bitmap tarama satırı işaretli ise, burada seçilecek tarama tipi kesilen duvarların taranmasında kullanılacaktır.


Bitmap tarama satırı işaretli ise, burada seçilecek tarama tipi kesilen çatıların taranmasında kullanılacaktır.


Kesilen betonarme objelerin taramasının,  bitmap tarama olarak yapılmasının istiyorsanız, sol tuş ile işaretleyin.


Kesilen betonarme objelerin taramasının,  vektör(çizgisel) tarama olarak yapılmasının istiyorsanız, sol tuş ile işaretleyin.


Kesilen duvarların  taramasının,  bitmap tarama olarak yapılmasının istiyorsanız, sol tuş ile işaretleyin.


Kesilen duvarların taramasının,  vektör(çizgisel) tarama olarak yapılmasının istiyorsanız, sol tuş ile işaretleyin.


Kesilen çatıların taramasının,  bitmap tarama olarak yapılmasının istiyorsanız, sol tuş ile işaretleyin.


Kesilen çatıların taramasının, vektör (çizgisel) tarama olarak yapılmasının istiyorsanız, sol tuş ile işaretleyin..


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Click this button to make your choice.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazının kesit hattında mesafesini girebilirsiniz.


Kesit hattına yazılan(kesit tanımında verdiğiniz ad) yazının kesit hattında mesafesini girebilirsiniz.


Kesilen kapı/pencerenin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Görünen kapı/pencerenin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kesilen kapı/pencerenin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Görünen kapı/pencerenin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden ayarlayabilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temelin x eksenine paralel kenar boyu. Birimi metre.


Tekil temelin x eksenine paralel kenar boyu. Birimi metre.


Tekil temelin y eksenine paralel kenar boyu. Birimi metre.


Tekil temelin x eksenine paralel kenar boyu. Birimi metre.


Kolonun sol kenarı ile temelin sol kenarı arasındaki mesafe. Birimi metre.


Kolonun sol kenarı ile temelin sol kenarı arasındaki mesafe. Birimi metre.


Kolonun üst kenarı ile temelin üst kenarı arasındaki mesafe. Birimi metre.


Kolonun üst kenarı ile temelin üst kenarı arasındaki mesafe. Birimi metre.


Tekil temelin dış kenarlarının yüksekliği. Birimi metre.


Tekil temelin dış kenarlarının yüksekliği. Birimi metre.


Tekil temelin kolon çevresindeki yüksekliği. Birimi metre.


Tekil temelin kolon çevresindeki yüksekliği. Birimi metre.


İç çerçeve çizgisinin kolondan uzaklığı. Birimi metre.


İç çerçeve çizgisinin kolondan uzaklığı. Birimi metre.


Temel geometrik bilgilerini ayarlayabilirsiniz.


Tekil temelin dış çerçeve çizgi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temelin dış çerçeve çizgi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temelin iç çerçeve çizgi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temelin iç çerçeve çizgi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temelin dış çizgisi ile iç çerçeve çizgisinin köşe noktalarını birbirine bağlayan çizginin rengin, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temelin dış çizgisi ile iç çerçeve çizgisinin köşe noktalarını birbirine bağlayan çizginin rengin, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki tekil temelin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki tekil temelin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki tekil temelin numarasıdır.


Tekil temel iç çizgisinin çizilmesini istiyorsanız yazının önündeki kutuya çarpı işareti koymalısınız.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Tekil temel ad yazısının yüksekliği. Birimi metre.


Tekil temel ad yazısının yüksekliği. Birimi metre.


Tekil temel ad yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temel ad yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temel ad yazısının yazı tipini, tıkladığınızda ekrana gelen yazı tipi ayarları penceresinde seçebilirsiniz.


Temel adının temel sol üst noktasından x ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre.


Temel adının temel sol üst noktasından x ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre.


Temel adının temel sol üst noktasından y ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre


Temel adının temel sol üst noktasından y ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre


Tekil temel boyut yazısının yüksekliği. Birimi metre.


Tekil temel ad yazısının yüksekliği. Birimi metre.


Tekil temel boyut yazısının rengi, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tekil temel boyut yazısının yazı tipini, tıkladığınızda ekrana gelen yazı tipi ayarları penceresinde seçebilirsiniz.


Temel boyut yazısının temel sağ üst noktasından x ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre.


Temel boyut yazısının temel sağ üst noktasından x ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre.


Temel boyut yazısının temel sağ üst noktasından y ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre.


Temel boyut yazısının temel sağ üst noktasından y ekseni doğrultusundaki uzaklığı. Birimi metre.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Kat kotu ile temel üst kotu arasındaki fark girilir.


Click this button to make your choice.


Statik döşeme yüksekliği girilir (m).


Statik döşeme yüksekliği girilir (m).


Döşemenin betonarme kısmının dışındaki 1 m2 deki ağırlığı girilir. Döşeme yüksekliğine göre hesaplanan döşeme betonarme zati ağırlığı, otomatik olarak buraya yazılan değerle toplanıp toplam zati yükler olarak hesaba katılırlar. Örneğin 12 cm. yüksekliğinde döşeme dizayn edilsin ve kaplaması parke olsun:

Tesviye Betonu(3 cm.) :  0.03x2.20  =0.066  t/m2

Ahşap Parke	      :  2.50x0.008=0.020 t/m2

 Sıva(2.5 cm)	      : 0.025x2      =0.050 t/m2

  	   --------------

 	      0.136	 t/m2 -> 136 kg/m2 buraya  yazılır.

Döşeme yüksekliği=12 cm      : 0.12x2.5	=0.300 t/m2-> 300 kg/m2 program tarafından otomatik olarak eklenir.


Döşemenin betonarme kısmının dışındaki 1 m2 deki ağırlığı girilir. Döşeme yüksekliğine göre hesaplanan döşeme betonarme zati ağırlığı, otomatik olarak buraya yazılan değerle toplanıp toplam zati yükler olarak hesapba katılırlar. Örneğin 12 cm. yüksekliğinde döşeme dizayn edilsin ve kaplaması parke olsun:

Tesviye Betonu(3 cm.) :  0.03x2.20  =0.066  t/m2

Ahşap Parke	      :  2.50x0.008=0.020 t/m2

 Sıva(2.5 cm)	      : 0.025x2      =0.050 t/m2

  	   --------------

 	      0.136	 t/m2 -> 136 kg/m2 buraya  yazılır.

Döşeme yüksekliği=12 cm      : 0.12x2.5	=0.300 t/m2-> 300 kg/m2 program tarafından otomatik olarak eklenir.


Statik döşeme yüksekliği girilir (m).


Döşemenin çalışılan katın seviyesine göre kotu (metre).  Negatif veya pozitif olabilir. Girilen değer, kat seviyesini kotu ile toplanıp, döşemenin yeni kotu olarak dikkate alınır. (Örneğin, kat  kotu=2.80 olsun. Yazılan değer=-0.30 ise döşeme kotu=2.50 olarak dikkate alınır.)


Döşemenin çalışılan katın seviyesine göre kotu (metre).  Negatif veya pozitif olabilir. Girilen değer, kat seviyesini kotu ile toplanıp, döşemenin yeni kotu olarak dikkate alınır. (Örneğin, kat  kotu=2.80 olsun. Yazılan değer=-0.30 ise döşeme kotu=2.50 olarak dikkate alınır.)


Döşemenin kg/m² cinsinden hareketli  ağırlığı.


Döşemenin kg/m² cinsinden hareketli  ağırlığı.


Döşemenin nümerik veya alfanümerik adı. Program otomatik arttırır.


Döşemenin nümerik veya alfanümerik adı. Program otomatik arttırır.


Döşemenin nümerik veya alfanümerik adı. Program otomatik arttırır.


Döşeme çizgisinin rengi, tıklandıktan sonra renk paletinden ayarlanabilir.


Döşeme çizgisinin rengi, tıklandıktan sonra renk paletinden ayarlanabilir. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Renderda kullanılacak döşeme yüzey görüntüsünü seçin.


Renderda kullanılacak döşeme yüzey görüntüsünü seçin.  Doku seçilmezse, döşeme rengi kullanılır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Döşeme dairesinin çapını girin.


Döşeme dairesinin çapını girin.


Döşeme dairesinin çapını girin.


Döşeme isminin rengini seçin.


Döşeme isminin rengini seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Döşeme yüksekliği ve ağırlıklarının yazı rengini seçin.


Döşeme yüksekliği ve ağırlıklarının yazı rengini seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Döşeme adı ve yüklerinin yazı tipini tıklayarak seçin.


Döşeme adı ve yüklerinin yazı tipini tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Nervür çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren,ilk nervür kirişinin mesafesi girilir. (metre)


İki nervür dişi arasındaki mesafe girilir. (metre)


Nervür kirişinin genişliği girilir. (metre)


Nervür kirişinin yüksekliği girilir. (metre)


Nervür çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren,ilk nervür kirişinin mesafesi girilir. (metre)


İki nervür dişi arasındaki mesafe girilir. (metre)


Nervür kirişinin genişliği girilir. (metre)


Nervür kirişinin yüksekliği girilir. (metre)


Click this button to make your choice.


Kaset çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, ilk kaset dişinin mesafesi girilir. (metre)


İki kaset dişi arasındaki mesafe girilir. (metre)


Kaset kirişinin genişliği girilir. (metre)


Kasetin yüksekliğini girin.


Kaset çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, ilk kaset dişinin mesafesi girilir. (metre)


İki kaset dişi arasındaki mesafe girilir. (metre)


Kaset kirişinin genişliği girilir. (metre)


Kasetin yüksekliğini girin.


X yönü kaset dişlerinin geometrik özellikleri belirlenir.


Kaset çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, ilk kaset dişinin mesafesi girilir. (metre)


İki kaset dişi arasındaki mesafe girilir. (metre)


Kaset kirişinin genişliği girilir. (metre)


Kaset çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, ilk kaset dişinin mesafesi girilir. (metre)


İki kaset dişi arasındaki mesafe girilir. (metre)


Kaset kirişinin genişliği girilir. (metre)


Y yönü kaset dişlerinin geometrik özellikleri belirlenir.


Nervürün çizgilerinin rengini seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Nervürün çizgilerinin rengini seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kaset çizgilerinin rengini seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Kaset çizgilerinin rengini seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Döşeme dairesinin rengini seçin.


Döşeme dairesinin rengini seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Nervür çizim ekseninden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı nervürün 1.hesap nervürü olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili nervürün statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


Nervür çizim ekseninden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı nervürün 1.hesap nervürü olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili nervürün statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


Nervür çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı nervürün 2.hesap nervürü olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili nervürün statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


Nervür çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı nervürün 2.hesap nervürü olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili nervürün statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


X yönü kasetin, çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı kasetin, 1.hesap kaseti olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili kasetin statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


X yönü kasetin, çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı kasetin, 1.hesap kaseti olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili kasetin statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


Y yönü kasetin, çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı kasetin, 1.hesap kaseti olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili kasetin statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


Y yönü kasetin, çizim eksenininden(kiriş, aks v.b. ya da iki nokta tıklanarak oluşturulan eksen) itibaren, kaçıncı kasetin, 1.hesap kaseti olacağını yazın. Seçim yapılırken ilgili kasetin statik özellikleri dikkate alınmalıdır.


Click this button to make your choice.


Döşeme analizinde, dikkate alınacak sonlu elemanların genişlik değerini giriniz. Döşemeler, girilen değer oranında parçalara bölünecektir.


Döşeme analizinde, dikkate alınacak sonlu elemanların genişlik değerini giriniz. Döşemeler, girilen değer oranında parçalara bölünecektir.


Döşemeler oluşturulduktan sonra, döşeme analizi için tanımlanması gereken "Betonarme Hesap Aksı" çizgilerinin çizim üzerinde görünmesini istiyorsanız mouse'un sol tuşu ile işaretleyin.  Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, döşeme hesaplarının ve donatı çizimlerinin döşemenin neresinde yapılacağı izlenebilinir.


1. tipik kaset donatısının kaç adet kaset dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, kaset metrajını değiştirir.


1. tipik nervür donatısının kaç adet nervür dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, nervür  metrajını değiştirir.


2. tipik nervür donatısının kaç adet nervür dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, nervür  metrajını değiştirir.


1. tipik kaset donatısının kaç adet kaset dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, kaset metrajını değiştirir.


2. tipik kaset donatısının kaç adet kaset dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, kaset metrajını değiştirir.


1. tipik nervür donatısının kaç adet nervür dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, nervür  metrajını değiştirir.


2. tipik nervür donatısının kaç adet nervür dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, nervür  metrajını değiştirir.


2. tipik kaset donatısının kaç adet kaset dişi için kullanılacağı izlenir. Program bu değeri otomatik olarak hesaplar. Bununla beraber istenirse miüdahale edilebilir. Buraya yazılan değer, kaset metrajını değiştirir.


Düz merdiven tipi. Bu merdiven tipini kullanarak L, U gibi merdiven tiplerini tanımlayabilirsiniz. Dosyadan blokla komutunu kullanarak, IDEMIMAR\MERBLK klasöründe hazırlanmış merdivenleri kullanabilirsiniz.


Dönel merdiven tipi.  Dosyadan blokla komutunu kullanarak, IDEMIMAR\MERBLK klasöründe hazırlanmış merdivenleri kullanabilirsiniz.


Çift kollu kıvrımlı merdiven tipi. Dosyadan blokla komutunu kullanarak, IDEMIMAR\MERBLK klasöründe hazırlanmış merdivenleri kullanabilirsiniz.


Spiral merdiven tipi.


Düz merdiven tipi. Bu merdiven tipini kullanarak L, U gibi merdiven tiplerini tanımlayabilirsiniz. Dosyadan blokla komutunu kullanarak, IDEMIMAR\MERBLK klasöründe hazırlanmış merdivenleri kullanabilirsiniz.


1.tip merdivenin boyu girilir.


Kat sahanlığı satırı işaretli ise buraya yazılan değer ile kat sahanlığının boyunu tanımlarsınız.


1.tip merdivenin genişliği girilir.


Tıklandığında 1.merdiven tipi aktif hale gelir.


Dönel merdiven tipi.


Merdiven kova genişliği girilir.


Dönel kısmın, dik uzunluğu girilir.


Merdivenin dönüş yaptığı yere kadar dikkate alınacak mesafesi girilir.


Kat sahanlığı satırı işaretli ise buraya yazılan değer ile kat sahanlığının boyunu tanımlarsınız.


2.tip merdivenin genişliği girilir.


Dönel merdivenin, dönüş yeri dörtgen olacaksa işaretleyin.


Tıklandığında 2.merdiven tipi aktif hale gelir.


Çift kollu kıvrımlı merdiven tipi.


Merdiven kova genişliği girilir.


Ara sahanlık genişliği girilir.


Merdiven kolu uzunluğu girilir.


Kat sahanlığı satırı işaretli ise buraya yazılan değer ile kat sahanlığının boyunu tanımlarsınız.


3.tip merdivenin genişliği girilir.


Tıklandığında 3.merdiven tipi aktif hale gelir.


Spiral merdiven tipi.


Spiral merdiven uzunluğunu berlirleyen açıyı giriniz. (Derece)


Spiral merdiven genişliği girilir.


Merdiven kova genişliği girilir.


Tıklandığında spiral merdiven tipi aktif hale gelir.


Merdivenin düğüm noktasına bağımlılığını basit seçerseniz bir düğüm noktasına müdahele ettiğinizde buna bağlı olarak diğer düğüm noktaları da bu müdaheleden etkilenecektir. Gelişmiş seçerseniz düğüm noktaları, birbirinden tamamen bağımsız olacaktır


Merdivenin düğüm noktasına bağımlılığını basit seçerseniz bir düğüm noktasına müdahele ettiğinizde buna bağlı olarak diğer düğüm noktaları da bu müdaheleden etkilenecektir. Gelişmiş seçerseniz düğüm noktaları, birbirinden tamamen bağımsız olacaktır


Basit seçerseniz, bir düğüm noktasına müdahale ettiğinizde, merdiven genel formu bozulmadan, sadece dış hatları değişebilecektir.


Gelişmiş seçerseniz, düğüm noktaları birbirinden tamamen bağımsız olacaktır. Merdiven değişik formlara dönüşebilecektir.


İşaretli ise merdivenle birlikte kat sahanlığı çizilir.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Dengelemenin başladığı basamağa kadar oluşturulan basamakların rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Dengelemenin başladığı basamağa kadar oluşturulan basamakların rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Dengeleme sırasında oluşturulan basamakların rengi. tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Dengeleme sırasında oluşturulan basamakların rengi. tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven konturunun rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven konturunun rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven iç korkuluk istiyorsanız, işaretleyin. Sadeve renderda kullanılır.


Merdiven iç korkuluk istiyorsanız, işaretleyin. Sadeve renderda kullanılır.


Merdiven korkuluk yüksekliği.  Sadece renderda kullanılır.


Merdiven korkuluk yüksekliği. Sadece renderda kullanılır.


Merdiven korkuluk genişliği. Sadece renderda kullanılır.


Merdiven korkuluk genişliği. Sadece renderda kullanılır.


Merdiven basamak numarasının yazı yüksekliği girilir.


Merdiven basamak numarasının yazı yüksekliği girilir.


Merdiven basamak numarasının yazı rengi,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven basamak numarasının yazı rengi,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Tıklandığında ekrana yazı tipi ayarları gelir. Merdiven basamak numarası yazı tipini buradan seçebilirsiniz.


Merdiven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre yatay mesafesi girilir.


Meriven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre yatay mesafesi girilir.


Merdiven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre dikey mesafesi girilir.


Meriven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre dikey mesafesi girilir.


Merdiven son basamağını döşemeye birleştirmek istiyorsanız, işaretleyin.


Merdiven kol plağının kalınlığı giilir.


Merdiven kol plağının kalınlığı giilir


Renderda kullanılmak üzere merdiven dokusu seçilir. Doku seçilmezse, merdiven  rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere merdiven dokusu seçilir. Doku seçilmezse, merdiven  rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere merdiven korkuluk dokusu seçilir. Doku seçilmezse, korkuluk rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere merdiven korkuluk dokusu seçilir. Doku seçilmezse, korkuluk rengi kullanılır.


Click this button to make your choice.


Dönel ve spiral merdiven tipinide, dengeleme sırasında, kova tarafında bırakılacak minimum basamak genişliğini giriniz.


Dönel ve spiral merdiven tipinide, dengeleme sırasında, kova tarafında bırakılacak minimum basamak genişliğini giriniz.


Dönel ve spiral merdiven tipinide, dengeleme sırasında, kova tarafında bırakılacak minimum basamak genişliğini giriniz.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak merdiven eğiminin minimum koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak merdiven eğiminin minimum koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak merdiven eğiminin maksimum koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak merdiven eğiminin maksimum koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak maksimum rıht yüksekliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak maksimum rıht yüksekliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak maksimum rıht yüksekliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak ideal adım uzunluğu koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak ideal adım uzunluğu koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak ideal adım uzunluğu koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak rahatlık koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak rahatlık koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak rahatlık koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak rahatlık koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak güvenlik koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak güvenlik koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak güvenlik koşulu girilir.


Dengeleme sırasında dikkate alınacak güvenlik koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek eğim koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek eğim koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek rıht yüksekliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek rıht yüksekliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek rıht yüksekliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek basamak genişliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek basamak genişliği koşulu girilir.


Dengeleme sırasında hedeflenecek basamak genişliği koşulu girilir.


Çıkış hattı, iniş çıkışlarda normal olarak üzerinde yürünen çizgidir. Dengeleme sırasında çıkış hattının minimum mesafe koşulu bu satırda girilir.


Çıkış hattı, iniş çıkışlarda normal olarak üzerinde yürünen çizgidir. Dengeleme sırasında çıkış hattının minimum mesafe koşulu bu satırda girilir.


Çıkış hattı, iniş çıkışlarda normal olarak üzerinde yürünen çizgidir. Dengeleme sırasında çıkış hattının minimum mesafe koşulu bu satırda girilir.


Çıkış hattı, iniş çıkışlarda normal olarak üzerinde yürünen çizgidir. Dengeleme sırasında çıkış hattının maksimum mesafe koşulu bu satırda girilir.


Çıkış hattı, iniş çıkışlarda normal olarak üzerinde yürünen çizgidir. Dengeleme sırasında çıkış hattının maksimum mesafe koşulu bu satırda girilir.


Çıkış hattı, iniş çıkışlarda normal olarak üzerinde yürünen çizgidir. Dengeleme sırasında çıkış hattının maksimum mesafe koşulu bu satırda girilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Click this button to make your choice.


Beton birim ağırlığı girilir. TS498' e göre donatılı beton için bu değer 2.5 t/m3 dür.


Beton birim ağırlığı girilir. TS498' e göre donatılı beton için bu değer 2.5 t/m3 dür.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Click this button to make your choice.


ilgili başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Yapı tipi katsayısı değeri, bina sistemine göre eski deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Yapı Tipi Katsayısı Tanımları:

Aşağıda tanımı ayrıca yapılmamış tüm taşıyıcı sistemler	K=1.00

Tüm perde duvarlı kutu sistemler	K=1.33

Çerçeveleri yatay yüklerin tamamını taşıyabilen çerçeve taşıyıcı sistemler (Dolgu duvar tipleri a, b ve c için dip nota bakınız)

1.Düktil çerçeveler(Çelik ya da betonarme)

a) K=0.60

b) K=0.80

c) K=1.00

2.Düktil olmayan çerçeveler

a) K=1.20

b) K=1.50

c) K=1.50

3.Diyagonelli çelik kafes çerçeveler

a) K=1.33

b) K=1.50

c) K=1.60

3.Düktil çerçeveleri ile yatay yüklerin en az %25 ini taşıyabilen perde duvarlı sistemler

a) K=0.80

b) K=1.00

c) K=1.20

Yığma binalar K=1.50

Bağımsız zemin üstü hazneleri (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)

Binalardan başka yapılar, bacalar, kuleler (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)	K=2.00

-----------------------------------------------------

Notlar:

1.Düktil çerçevelerin tanımı için eski deprem yönetmeliğinde Bölüm 6.2'ye bakınız.

2.Dolgu duvar tipleri:

a) Betonarme ya da yatay ve düşey donatılı yığma bölme duvarlı

b) Donatısız yığma bölme duvarlı

c) Hafif ve a bölmeli duvarlı ya da prefabrike beton bölme duvarlı


Yapı tipi katsayısı değeri, bina sistemine göre eski deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Yapı Tipi Katsayısı Tanımları:

Aşağıda tanımı ayrıca yapılmamış tüm taşıyıcı sistemler	K=1.00

Tüm perde duvarlı kutu sistemler	K=1.33

Çerçeveleri yatay yüklerin tamamını taşıyabilen çerçeve taşıyıcı sistemler (Dolgu duvar tipleri a, b ve c için dip nota bakınız)

1.Düktil çerçeveler(Çelik ya da betonarme)

a) K=0.60

b) K=0.80

c) K=1.00

2.Düktil olmayan çerçeveler

a) K=1.20

b) K=1.50

c) K=1.50

3.Diyagonelli çelik kafes çerçeveler

a) K=1.33

b) K=1.50

c) K=1.60

3.Düktil çerçeveleri ile yatay yüklerin en az %25 ini taşıyabilen perde duvarlı sistemler

a) K=0.80

b) K=1.00

c) K=1.20

Yığma binalar K=1.50

Bağımsız zemin üstü hazneleri (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)

Binalardan başka yapılar, bacalar, kuleler (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)	K=2.00

-----------------------------------------------------

Notlar:

1.Düktil çerçevelerin tanımı için eski deprem yönetmeliğinde Bölüm 6.2'ye bakınız.

2.Dolgu duvar tipleri:

a) Betonarme ya da yatay ve düşey donatılı yığma bölme duvarlı

b) Donatısız yığma bölme duvarlı

c) Hafif ve a bölmeli duvarlı ya da prefabrike beton bölme duvarlı


Zemin Hakim Periyodu değeri, zemin cinsine göre eski deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır.  Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Buraya yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır. (sn cinsinden)

Zemin I	, cinsi a	To=0.20

Zemin I	, cinsi b	To=0.25 	To ortalama=0.25

Zemin I	, cinsi c	To=0.30

Zemin II	, cinsi a	To=0.35

Zemin II	, cinsi b	To=0.40	To ortalama=0.42

Zemin II	, cinsi c	To=0.50

Zemin III	, cinsi a	To=0.55

Zemin III	, cinsi b	To=0.60	To ortalama=0.60

Zemin III	, cinsi c	To=0.65

Zemin IV	, cinsi a	To=0.70

Zemin IV	, cinsi b	To=0.80	To ortalama=0.80

Zemin IV	, cinsi c	To=0.90


Yapı tipi katsayısı değeri, bina sistemine göre eski deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Yapı Tipi Katsayısı Tanımları:

Aşağıda tanımı ayrıca yapılmamış tüm taşıyıcı sistemler	K=1.00

Tüm perde duvarlı kutu sistemler	K=1.33

Çerçeveleri yatay yüklerin tamamını taşıyabilen çerçeve taşıyıcı sistemler (Dolgu duvar tipleri a, b ve c için dip nota bakınız)

1.Düktil çerçeveler(Çelik ya da betonarme)

a) K=0.60

b) K=0.80

c) K=1.00

2.Düktil olmayan çerçeveler

a) K=1.20

b) K=1.50

c) K=1.50

3.Diyagonelli çelik kafes çerçeveler

a) K=1.33

b) K=1.50

c) K=1.60

3.Düktil çerçeveleri ile yatay yüklerin en az %25 ini taşıyabilen perde duvarlı sistemler

a) K=0.80

b) K=1.00

c) K=1.20

Yığma binalar K=1.50

Bağımsız zemin üstü hazneleri (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)

Binalardan başka yapılar, bacalar, kuleler (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)	K=2.00

-----------------------------------------------------

Notlar:

1.Düktil çerçevelerin tanımı için eski deprem yönetmeliğinde Bölüm 6.2'ye bakınız.

2.Dolgu duvar tipleri:

a) Betonarme ya da yatay ve düşey donatılı yığma bölme duvarlı

b) Donatısız yığma bölme duvarlı

c) Hafif ve a bölmeli duvarlı ya da prefabrike beton bölme duvarlı


Yapı tipi katsayısı değeri, bina sistemine göre eski deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Yapı Tipi Katsayısı Tanımları:

Aşağıda tanımı ayrıca yapılmamış tüm taşıyıcı sistemler	K=1.00

Tüm perde duvarlı kutu sistemler	K=1.33

Çerçeveleri yatay yüklerin tamamını taşıyabilen çerçeve taşıyıcı sistemler (Dolgu duvar tipleri a, b ve c için dip nota bakınız)

1.Düktil çerçeveler(Çelik ya da betonarme)

a) K=0.60

b) K=0.80

c) K=1.00

2.Düktil olmayan çerçeveler

a) K=1.20

b) K=1.50

c) K=1.50

3.Diyagonelli çelik kafes çerçeveler

a) K=1.33

b) K=1.50

c) K=1.60

3.Düktil çerçeveleri ile yatay yüklerin en az %25 ini taşıyabilen perde duvarlı sistemler

a) K=0.80

b) K=1.00

c) K=1.20

Yığma binalar K=1.50

Bağımsız zemin üstü hazneleri (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)

Binalardan başka yapılar, bacalar, kuleler (maksimum yatay kuvvet katsayısı c=0.30)	K=2.00

-----------------------------------------------------

Notlar:

1.Düktil çerçevelerin tanımı için eski deprem yönetmeliğinde Bölüm 6.2'ye bakınız.

2.Dolgu duvar tipleri:

a) Betonarme ya da yatay ve düşey donatılı yığma bölme duvarlı

b) Donatısız yığma bölme duvarlı

c) Hafif ve a bölmeli duvarlı ya da prefabrike beton bölme duvarlı


Zemin Hakim Periyodu değeri, zemin cinsine göre eski deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır.  Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Buraya yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır. (sn cinsinden)

Zemin I	, cinsi a	To=0.20

Zemin I	, cinsi b	To=0.25 	To ortalama=0.25

Zemin I	, cinsi c	To=0.30

Zemin II	, cinsi a	To=0.35

Zemin II	, cinsi b	To=0.40	To ortalama=0.42

Zemin II	, cinsi c	To=0.50

Zemin III	, cinsi a	To=0.55

Zemin III	, cinsi b	To=0.60	To ortalama=0.60

Zemin III	, cinsi c	To=0.65

Zemin IV	, cinsi a	To=0.70

Zemin IV	, cinsi b	To=0.80	To ortalama=0.80

Zemin IV	, cinsi c	To=0.90


Hesapta kullanılacak malzeme hesap dayanımı değerini belirleyen malzeme katsayısı değeri girilir. Bu değer TS500' e göre çelik için, 1.15 dir.


Hesapta kullanılacak malzeme hesap dayanımı değerini belirleyen malzeme katsayısı değeri girilir. Bu değer TS500' e göre yerinde dökme beton için, 1.50 dir.


Zati yüklerin ne kadar arttırılacağını belirleyen değer girilir. Bu değer taşıma gücüne göre 1.4'dür.


Hareketli yüklerin ne kadar arttırılacağını belirleyen değer girilir. Bu değer taşıma gücüne göre 1.6'dır.


Hesapta kullanılacak malzeme hesap dayanımı değerini belirleyen malzeme katsayısı değeri girilir. Bu değer TS500' e göre çelik için, 1.15 dir.


Hesapta kullanılacak malzeme hesap dayanımı değerini belirleyen malzeme katsayısı değeri girilir. Bu değer TS500' e göre yerinde dökme beton için, 1.50 dir.


Zati yüklerin ne kadar arttırılacağını belirleyen değer girilir. Bu değer taşıma gücüne göre 1.4'dür.


Hareketli yüklerin ne kadar arttırılacağını belirleyen değer girilir. Bu değer taşıma gücüne göre 1.6'dır.


Yapı önem katsayısı değeri, binanın kullanım amacına göre deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

1997 Deprem Yönetmeliği:

1.Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde içeren binalar

a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gereken binalar (Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları)	I=1.5

b) Toksit,patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin bulunduğu veya depolandığı binalar  I=1.5

2.İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli eşyanın saklandığı binalar

a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kışlalar, cezaevleri, v.b.   I=1.4

b) Müzeler  I=1.4

3.İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar

Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, vb  I=1.2

4.Diğer Binalar

Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb)  I=1

Eski Yönetmelik:

1. Bir deprem süresince ya da hemen sonra kullanılması zorunlu yapılar(PTT, itfaye ve radyoevi yapıları, kuvvet santralları, pompa istasyonları, hastaneler, istasyon ve terminaller, rafineler v.b. )  I= 1.50

2. Önemli ve değerli yapıları saklayan yapılar(Müzeler v.b.)   I=1.50

3. Halkın çok yığıldığı yapılar(Okullar, spor tesisleri, tiyatrolar, sinema ve konser salonlar, ibadet mahalleri, v.b.)  I=1.50

4. Halkın az yığıldığı yapılar (Özel konutlar, oteller, işyerleri, lokantalar, endüstri yapılar v.b)  I=1


Yapı önem katsayısı değeri, binanın kullanım amacına göre deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

1997 Deprem Yönetmeliği:

1.Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde içeren binalar

a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gereken binalar (Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları)	I=1.5

b) Toksit,patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin bulunduğu veya depolandığı binalar  I=1.5

2.İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli eşyanın saklandığı binalar

a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kışlalar, cezaevleri, v.b.   I=1.4

b) Müzeler  I=1.4

3.İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar

Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, vb  I=1.2

4.Diğer Binalar

Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb)  I=1

Eski Yönetmelik:

1. Bir deprem süresince ya da hemen sonra kullanılması zorunlu yapılar(PTT, itfaye ve radyoevi yapıları, kuvvet santralları, pompa istasyonları, hastaneler, istasyon ve terminaller, rafineler v.b. )  I= 1.50

2. Önemli ve değerli yapıları saklayan yapılar(Müzeler v.b.)   I=1.50

3. Halkın çok yığıldığı yapılar(Okullar, spor tesisleri, tiyatrolar, sinema ve konser salonlar, ibadet mahalleri, v.b.)  I=1.50

4. Halkın az yığıldığı yapılar (Özel konutlar, oteller, işyerleri, lokantalar, endüstri yapılar v.b)  I=1


Taşıyıcı sistem davranış katsayısı değeri, bina türüne göre 1997 deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler, yerinde dökme betonarme binalar  için aşağıda tablolaştırılmıştır.

A.SÜNEKLİLİK DÜZEYİ YÜKSEK SİSTEMLER

1. Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı sistemler 	R=8

2. Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu) perdelerle taşındığı binalar 	R=7

3. Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı binalar	R=6

4. Deprem yüklerinin, çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli(boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar	R=7

A.SÜNEKLİLİK DÜZEYİ NORMAL SİSTEMLER

1. Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı sistemler 	R=4

2. Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu) perdelerle taşındığı binalar 	R=4

3. Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı binalar	R=4

4. Deprem yüklerinin, çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli(boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar	R=4


Taşıyıcı sistem davranış katsayısı değeri, bina türüne göre 1997 deprem yönetmeliğinden alınır ve bu satıra yazılır. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, buraya yazılan değer otomatik olarak okunur. Yazılabilecek değerler, yerinde dökme betonarme binalar  için aşağıda tablolaştırılmıştır.

A.SÜNEKLİLİK DÜZEYİ YÜKSEK SİSTEMLER

1. Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı sistemler 	R=8

2. Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu) perdelerle taşındığı binalar 	R=7

3. Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı binalar	R=6

4. Deprem yüklerinin, çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli(boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar	R=7

A.SÜNEKLİLİK DÜZEYİ NORMAL SİSTEMLER

1. Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı sistemler 	R=4

2. Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu) perdelerle taşındığı binalar 	R=4

3. Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı binalar	R=4

4. Deprem yüklerinin, çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli(boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar	R=4


Deprem bölgesi,  mouse'un sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, kullanılacak değer otomatik olarak belirlenir. İşleme sokulacak değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

1997 Deprem Yönetmeliği (Etkin Yer İvmesi Ao):

1.Deprem Bölgesi	Ao=0.40

2.Deprem Bölgesi	Ao=0.30

3.Deprem Bölgesi	Ao=0.20

4.Deprem Bölgesi	Ao=0.10

Eski Yönetmelik (Deprem Bölge Katsayısı Co):

1.Deprem Bölgesi	Co=0.10

2.Deprem Bölgesi	Co=0.08

3.Deprem Bölgesi	Co=0.06

4.Deprem Bölgesi	Co=0.03


Deprem bölgesi,  mouse'un sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, kullanılacak değer otomatik olarak belirlenir. İşleme sokulacak değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

1997 Deprem Yönetmeliği (Etkin Yer İvmesi Ao):

1.Deprem Bölgesi	Ao=0.40

2.Deprem Bölgesi	Ao=0.30

3.Deprem Bölgesi	Ao=0.20

4.Deprem Bölgesi	Ao=0.10

Eski Yönetmelik (Deprem Bölge Katsayısı Co):

1.Deprem Bölgesi	Co=0.10

2.Deprem Bölgesi	Co=0.08

3.Deprem Bölgesi	Co=0.06

4.Deprem Bölgesi	Co=0.03


Deprem bölgesi,  mouse'un sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, kullanılacak değer otomatik olarak belirlenir. İşleme sokulacak değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

1997 Deprem Yönetmeliği (Etkin Yer İvmesi Ao):

1.Deprem Bölgesi	Ao=0.40

2.Deprem Bölgesi	Ao=0.30

3.Deprem Bölgesi	Ao=0.20

4.Deprem Bölgesi	Ao=0.10

Eski Yönetmelik (Deprem Bölge Katsayısı Co):

1.Deprem Bölgesi	Co=0.10

2.Deprem Bölgesi	Co=0.08

3.Deprem Bölgesi	Co=0.06

4.Deprem Bölgesi	Co=0.03


Deprem bölgesi,  mouse'un sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, kullanılacak değer otomatik olarak belirlenir. İşleme sokulacak değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

1997 Deprem Yönetmeliği (Etkin Yer İvmesi Ao):

1.Deprem Bölgesi	Ao=0.40

2.Deprem Bölgesi	Ao=0.30

3.Deprem Bölgesi	Ao=0.20

4.Deprem Bölgesi	Ao=0.10

Eski Yönetmelik (Deprem Bölge Katsayısı Co):

1.Deprem Bölgesi	Co=0.10

2.Deprem Bölgesi	Co=0.08

3.Deprem Bölgesi	Co=0.06

4.Deprem Bölgesi	Co=0.03


Deprem bölgesi,  mouse'un sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Hesap yöntemi olarak, eski veya yeni deprem yönetmeliği seçimine göre, kullanılacak değer otomatik olarak belirlenir. İşleme sokulacak değerler aşağıda tablolaştırılmıştır.

1997 Deprem Yönetmeliği (Etkin Yer İvmesi Ao):

1.Deprem Bölgesi	Ao=0.40

2.Deprem Bölgesi	Ao=0.30

3.Deprem Bölgesi	Ao=0.20

4.Deprem Bölgesi	Ao=0.10

Eski Yönetmelik (Deprem Bölge Katsayısı Co):

1.Deprem Bölgesi	Co=0.10

2.Deprem Bölgesi	Co=0.08

3.Deprem Bölgesi	Co=0.06

4.Deprem Bölgesi	Co=0.03


Click this button to make your choice.


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları, deprem yönetmeliğinde zemin cinsine göre belirlenen değerlerin dışında herhangi bir tanımda tariflenebilir. Bu satır işaretli ise TA ve TB satırlarına yazılan değerlerden elde edilen eğriye göre dinamik analiz yapılır.


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1997 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Herhangi tanımda olabilecek spektrum karakteristik periyotları girilebilir.


Herhangi tanımda olabilecek spektrum karakteristik periyotları girilebilir.


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları seçilir. Yerel zemin sınıfları en üst zemin tabakası kalınlığına (h1) göre aşağıda listelenmiştir. (1996 deprem yönetmeliğinden alınmıştır)

Z1  A grubu zeminler, h1<=15 m olan B grubu zeminler

Z2  h1>15 m olan  B grubu zeminler, h1<=15 m olan C grubu zeminler

Z3  15 m < h1 <=50 m olan C grubu zeminler, h1<=10 m olan D grubu zeminler

Z4  h1>50 olan C grubu zeminler, h1>10 olan D grubu zeminler

A grubu

1.Masif volkanik kayaçlar ve ayrılmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar

2.Çok sıkı kum, çakıl

3.Sert kil ve siltli kil

B grubu

1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar

2.Sıkı kum, çakıl

3.Çok katı kil ve siltli kil

C grubu

1.Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar

2.Orta sıkı kum, çakıl

3.Katı kil ve siltli kil

D grubu

1.Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, kalın alüvyon tabakaları

2.Gevşek kum

3.Yumuşak kil, siltli kil


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları ile çizilmiş spektrum eğrisi izlenebilir.


Dinamik hesapta kullanılacak ve yerel zemin sınıfına göre belirlenen spektrum karakteristik periyotları ile çizilmiş spektrum eğrisi izlenebilir.


Kaç moda göre hesap yapılacağı belirlenir.


Dinamik hesapta kullanılacak yakınsama değeri girilir.


Kaç moda göre hesap yapılacağı belirlenir.


Dinamik hesapta kullanılacak yakınsama değeri girilir.


Zemin yatak katsayısı değeri girilir. Zemin türüne göre ortalama yatak katsayısı(Ko t/m3)  değerleri şunlardır:

Balçık; turba  	Ko<200

Kil,plastik 	Ko=500 ~ 1000

Kil, yarı sert	Ko=1000 ~ 1500

Kil, sert	Ko=1500 ~ 3000

Dolma toprak	Ko=1000 ~ 2000

Kum, gevşek	Ko=1000 ~ 2000

Kum, orta sıkı	Ko=2000 ~ 5000

Kum, sıkı	 	Ko=5000 ~ 10000

Kum-çakıl, sıkı	Ko=10000 ~ 15000

Sağlam şist	Ko> 50000

Kaya	Ko>200000


1996 Deprem Yönetmeliğinde B1 düzensizliğinin belirlenmesinde kullanılan Ak'nın hesabı için gerekli duvar birim ağırlığı girilir. Bu satır Diğer başlığında belirlenebilen "kullanıcı tanımlı yayılı yükten al" seçeneği aktif hale getirilirse kullanılır. Bununla beraber sistemde ideMİMAR duvarları varsa, zaten duvar tanımlı olduğu için bu değer kullanılmaz.


Click this button to make your choice.


Eski deprem yönetmeliğinde tarif edilen yöntemle kata gelen yatay kuvvetler hesaplanır. Bu seçeneğin seçimi ile hesabın eski deprem yönetmeliği esaslarına göre yapılacağı belirlenir.


Dinamik hesap seçeneği. Bu seçeneğin işaretlenmesi ile dinamik hesap yapılacaktır. Hesap esasları 1997 deprem yönetmeliğinde anlatılan esaslardır. Dinamik analizle ilgili parametreler dinamik analiz başlığı altında bulunmaktadır.


Yarı dinamik hesap seçeneği(1 moda göre). Bu seçeneğin işaretlenmesi ile 1. moda kadar dinamik hesap yapılacaktır. Hesap esasları 1997 deprem yönetmeliğinde anlatılan esaslardır.


Deprem Yükü Belirleme Yönteminde belirlenen seçeneğe göre aktif veya inaktif olur.


Deprem Yükü Belirleme Yönteminde belirlenen seçeneğe göre aktif veya inaktif olur.


Deprem Yükü Belirleme Yönteminde belirlenen seçeneğe göre aktif veya inaktif olur.


Deprem Yükü Belirleme Yönteminde "mod birleştirme yöntemi" veya "yarı dinamik yöntem" seçilirse aktif hale gelir. Bina tasarımı süneklilik düzeyi yüksek olarak yapılacaksa, yüksek, bina tasarımı üneklilik düzeyi normal olarak yapılacaksa normal seçeneği işaretlenir.


Deprem Yükü Belirleme Yönteminde "mod birleştirme yöntemi" veya "yarı dinamik yöntem" seçilirse aktif hale gelir. Bina tasarımı süneklilik düzeyi yüksek olarak yapılacaksa, yüksek, bina tasarımı süneklilik düzeyi normal olarak yapılacaksa normal seçeneği işaretlenir.


Deprem Yükü Belirleme Yönteminde "mod birleştirme yöntemi" veya "yarı dinamik yöntem" seçilirse aktif hale gelir. Bina tasarımı süneklilik düzeyi yüksek olarak yapılacaksa, yüksek, bina tasarımı süneklilik düzeyi normal olarak yapılacaksa normal seçeneği işaretlenir.


Toprak  birim ağırlığı girilir.  Değer olarak,

Kil için= 2.10 t/m3

Bahçe toprağı için=1.70 t/m3

Kum çakıl(nemli) için=1.80 t/m3

Kum çakıl(yaş) için=2.0 t/m3

Aşınmış kenarlı selinti içini=1.90  t/m3

Keskin kenarlı kırma taş için=1.80 t/m3

olarak girilebilir.


Toprak  birim ağırlığı girilir.  Değer olarak,

Kil için= 2.10 t/m3

Bahçe toprağı için=1.70 t/m3

Kum çakıl(nemli) için=1.80 t/m3

Kum çakıl(yaş) için=2.0 t/m3

Aşınmış kenarlı selinti içini=1.90  t/m3

Keskin kenarlı kırma taş için=1.80 t/m3

olarak girilebilir.


1996 Deprem Yönetmeliğinde B1 düzensizliğinin belirlenmesinde kullanılan Ak'nın hesabı için gerekli duvar birim ağırlığı girilir. Bu satır Diğer başlığında belirlenebilen "kullanıcı tanımlı yayılı yükten al" seçeneği aktif hale getirilirse kullanılır. Bununla beraber sistemde ideMİMAR duvarları varsa, zaten duvar tanımlı olduğu için bu değer kullanılmaz.


Zemin yatak katsayısı değeri girilir. Zemin türüne göre ortalama yatak katsayısı(Ko t/m3)  değerleri şunlardır:

Balçık; turba  	Ko<200

Kil,plastik 	Ko=500 ~ 1000

Kil, yarı sert	Ko=1000 ~ 1500

Kil, sert	Ko=1500 ~ 3000

Dolma toprak	Ko=1000 ~ 2000

Kum, gevşek	Ko=1000 ~ 2000

Kum, orta sıkı	Ko=2000 ~ 5000

Kum, sıkı	 	Ko=5000 ~ 10000

Kum-çakıl, sıkı	Ko=10000 ~ 15000

Sağlam şist	Ko> 50000

Kaya	Ko>200000


Zemin cinsine göre belirlenen zemin emniyet gerilmesi değeri girilir. Zemin raporuna göre belirlenir. (t/m3)


Zemin cinsine göre belirlenen zemin emniyet gerilmesi değeri girilir. Zemin raporuna göre belirlenir. (t/m3)


Temel analizi sonucunda zemin emniyet kontrolünde yük faktörleri ile çarpılmış değerler kullanılacaksa işaretlenir, sadece G+Q değeri kullanılacaksa işaret kaldırılır.


Temel analizi sonucunda zemin emniyet kontrolünde deprem etkilerinin dikkate alınması isteniyorsa işaretlenir. Bu durumda G+Q+E, G+Q-E, 0.9G+E ve 0.9G-E deprem kombinasyonları da zemin emniyet kontrolünde dikkate alınmış olur.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman beton sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  beton karakteristik basınç dayanımlarını ifade eder.


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Click this button to make your choice.


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Eleman çelik sınıfları listeden seçilir. Bu bölümde kullanılan sınıflar,  çelik akma dayanımlarını ifade eder.-


Click this button to make your choice.


Donatı seçimi ekranında tariflenebilen donatı çaplarının, donatı yerleştirilmesi sırasında nasıl kullanılacağını belirleyen parametrelerden biridir. Buraya yazan değerden küçük aralıklı donatı yerleştirilmesi yapılmaz. Bu koşul sağlanmadığı sürece çap bir arttırılır.


Donatı seçimi ekranında tariflenebilen donatı çaplarının, donatı yerleştirilmesi sırasında nasıl kullanılacağını belirleyen parametrelerden biridir. Buraya yazan değerden küçük aralıklı donatı yerleştirilmesi yapılmaz. Bu koşul sağlanmadığı sürece çap bir arttırılır.


Donatı seçimi ekranında tariflenebilen donatı çaplarının, donatı yerleştirilmesi sırasında nasıl kullanılacağını belirleyen parametrelerden biridir. Buraya yazan değerden küçük aralıklı donatı yerleştirilmesi yapılmaz. Bu koşul sağlanmadığı sürece çap bir arttırılır.


Analiz aşamasında kayma deformasyonları hesaba katılacaksa bu seçeneği işaretleyin.


Pilye kırılıp kırılmamasını belirleyen değeridir. Kirişlerde pilye moment sıfır noktasından kırılır. Kırıldıktan sonra altta kalan parça bu satırda yazan değerden küçük ise pilye kırılmaz.


Pilye kırılıp kırılmamasını belirleyen değeridir. Kirişlerde pilye moment sıfır noktasından kırılır. Kırıldıktan sonra altta kalan parça bu satırda yazan değerden küçük ise pilye kırılmaz.


Eleman isimlendirmenin nasıl olacağı seçilir. Bu kısımda belirlenen seçenek ile kat parametrelerinde girilen kat indisi beraber kullanılır. Örnek verilecek olursa, kat parametrelerinde girilen kat indisi 1 olsun. İsimlendirme olarak da K101 seçeneği işaretlensin. S1 ismi S101 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi S01 olacaktı.

İsimlendirmede K1001 seçeneği işaretli ise, S1 ismi S1001 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi bu isimlendirme S001 şeklinde olacaktı.


Eleman isimlendirmenin nasıl olacağı seçilir. Bu kısımda belirlenen seçenek ile kat parametrelerinde girilen kat indisi beraber kullanılır. Örnek verilecek olursa, kat parametrelerinde girilen kat indisi 1 olsun. İsimlendirme olarak da K101 seçeneği işaretlensin. S1 ismi S101 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi S01 olacaktı.

İsimlendirmede K1001 seçeneği işaretli ise, S1 ismi S1001 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi bu isimlendirme S001 şeklinde olacaktı.


Eleman isimlendirmenin nasıl olacağı seçilir. Bu kısımda belirlenen seçenek ile kat parametrelerinde girilen kat indisi beraber kullanılır. Örnek verilecek olursa, kat parametrelerinde girilen kat indisi 1 olsun. İsimlendirme olarak da K101 seçeneği işaretlensin. S1 ismi S101 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi S01 olacaktı.

İsimlendirmede K1001 seçeneği işaretli ise, S1 ismi S1001 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi bu isimlendirme S001 şeklinde olacaktı.


Projeye iki şekilde başlanabilinir. Birincisi ideMİMAR programında tanımlanmış mimari dataları kullanarak. İkinci zaten çizilmiş bir mimari projeden.

Proje ideMİMAR dataları ile yapılıyorsa ve duvarlar tam tariflendiyse, duvarlar bu datalardan kapı/pencere boşlukları ile otomatik olarak okunur. Bu durumda ideMİMAR duvarlarından al seçeneği aktif hale getirilmesi gereklidir.

Proje, çizilmiş bir mimari paftadan yapılıyorsa, bu durumda duvar yükleri her bir kiriş için(varsa) tariflenmelidir. Tariflenen duvar yüklerinin kullanılması için "kullanıcı tanımlı yayılı yükten al" seçeneği aktif hale getirilmelidir.


Projeye iki şekilde başlanabilinir. Birincisi ideMİMAR programında tanımlanmış mimari dataları kullanarak. İkinci zaten çizilmiş bir mimari projeden.

Proje ideMİMAR dataları ile yapılıyorsa ve duvarlar tam tariflendiyse, duvarlar bu datalardan kapı/pencere boşlukları ile otomatik olarak okunur. Bu durumda ideMİMAR duvarlarından al seçeneği aktif hale getirilmesi gereklidir.

Proje, çizilmiş bir mimari paftadan yapılıyorsa, bu durumda duvar yükleri her bir kiriş için(varsa) tariflenmelidir. Tariflenen duvar yüklerinin kullanılması için "kullanıcı tanımlı yayılı yükten al" seçeneği aktif hale getirilmelidir.


Projeye iki şekilde başlanabilinir. Birincisi ideMİMAR programında tanımlanmış mimari dataları kullanarak. İkinci zaten çizilmiş bir mimari projeden.

Proje ideMİMAR dataları ile yapılıyorsa ve duvarlar tam tariflendiyse, duvarlar bu datalardan kapı/pencere boşlukları ile otomatik olarak okunur. Bu durumda ideMİMAR duvarlarından al seçeneği aktif hale getirilmesi gereklidir.

Proje, çizilmiş bir mimari paftadan yapılıyorsa, bu durumda duvar yükleri her bir kiriş için(varsa) tariflenmelidir. Tariflenen duvar yüklerinin kullanılması için "kullanıcı tanımlı yayılı yükten al" seçeneği aktif hale getirilmelidir.


Donatı seçimi sırasında, kullanılacak çaplar arasındaki farkı belirleyen değerdir. Örneğin, kiriş düz ve pilye donatısı için donatı seçiminde 12, 14, 16 ve 18 'lik çaplar işaretlenmiş olsun. Bu satırsa 2 yazıldıysa, düz ve pilye çapları 12 ve 16 (veya 14 ve 18) olabilecek demektir.


Donatı seçimi sırasında, kullanılacak çaplar arasındaki farkı belirleyen değerdir. Örneğin, kiriş düz ve pilye donatısı için donatı seçiminde 12, 14, 16 ve 18 'lik çaplar işaretlenmiş olsun. Bu satırsa 2 yazıldıysa, düz ve pilye çapları 12 ve 16 (veya 14 ve 18) olabilecek demektir.


Temel analizi sonucunda negatif zemin gerilmeleri kontrolü isteniyorsa işaretlenir.


Döşeme analizi yapılırken, döşemeler, döşeme ayarlarında tanımlanabilen sonlu eleman genişliğine göre bölünürler. Bu bölünmenin nasıl olacağı, analiz aşamasında izlenmek isteniyorsa, bu seçenek aktif hale getirilir.


İşaretli ise S indisli panellerin zayıf yöndeki atalet momentleri analizde kullanılmaz.


Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır. (1, 2, 0, -1 gibi..) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse, 2. ve 1. katlar için madde 6.7.2 uygulanarak, Fbk hesaplananır ve bu katlara yatay kuvvet olarak etkitilir.


Rijit bodrum katlarının tespiti için girilmesi gereken kat numarasıdır. (1, 2, 0, -1 gibi..) Örneğin 5 katlı bir projede 2 girilirse, 2. ve 1. katlar için madde 6.7.2 uygulanarak, Fbk hesaplananır ve bu katlara yatay kuvvet olarak etkitilir.


Analizin yapılıp yapılmayacağının sorulması isteniyorsa, işaretlenir.


İşaretli ise tüm yüklemelerden oluşan zemin gerilmelerinin ortalamaları alınarak, zemin kontrölü yapılır.


Kiriş betonarmesinde ilaveler için maksimum sınırı belirleyen satırdır. Betonarme sırasında bu satırda yazılan değer aşıldığında çap arttırılır. Çapın arttırılabilmesi için, Donatı seçimde kullanılabilcek çap değerlerinin yeterli büyüklükte seçilmesi koşuldur. Son çapta ise program koyabildiği kadar ilave yerleştirir.


Kiriş betonarmesinde ilaveler için maksimum sınırı belirleyen satırdır. Betonarme sırasında bu satırda yazılan değer aşıldığında çap arttırılır. Çapın arttırılabilmesi için, Donatı seçimde kullanılabilcek çap değerlerinin yeterli büyüklükte seçilmesi koşuldur. Son çapta ise program koyabildiği kadar ilave yerleştirir.


Rapor alınırken uygunluk koşulları listelenmek isteniyorsa, işaretlenir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Sistem kaç kattan oluşuyorsa, o kadar satır mevcuttur. Bu ekranda kullanılan değişkenlerin anlamları:

MaxX: Orijin noktasından, çizilen binanın en sağında bulunan nokta arasındaki yatay mesafedir(metre).

MaxY:Orijin noktasından, çizilen binanın en üstünde bulunan nokta arasındaki dikey mesafedir(metre).

MinX: Orijin noktasından, çizilen binanın en solunda bulunan nokta arasındaki yatay mesafedir(metre).  En soldaki nokta orijin noktasının negatif bölgesinde kalıyorsa eksi değerlidir.

MinY:Orijin noktasından, çizilen binanın en altında bulunan nokta arasındaki yatay mesafedir(metre). En alt nokta orijin noktasının negatif bölgesinde kalıyorsa eksi değerlidir.

HYK:Hareketli yük azaltma katsayısı her kat için girilir. (Varsayılan değer 0.30)

G:Katın toplam zati yüküdür. Yük analizi sonucunda program tarafından otomatik olarak hesaplanıp, bu sütuna yazılır.

Q:Katın toplam hareketli yüküdür. Yük analizi sonucunda program tarafından otomatik olarak hesaplanıp, bu sütuna yazılır.

FX:Katın X ekseni doğrultusundaki (yatay) deprem yatay kuvveti program tarafından hesaplanıp bu sütuna yazılır.   İstenirse üzerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik, 3 boyutlu analiz sonucunda dikkate alınır.

Fy:Katın Y ekseni doğrultusundaki (dikey) deprem yatay kuvveti program tarafından hesaplanıp bu sütuna yazılır.   İstenirse üzerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik, 3 boyutlu analiz sonucunda dikkate alınır.

Xg:Katın kütle merkezinin Y eksenine dik uzaklığı program tarafından hesaplanıp bu sütuna yazılır.  Ayrıca  istenirse üzerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik, 3 boyutlu analiz sonucunda dikkate alınır.

Yg:Katın kütle merkezinin X eksenine dik uzaklığı program tarafından hesaplanıp bu sütuna yazılır. Ayrıca  istenirse üzerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik, 3 boyutlu analiz sonucunda dikkate alınır.

İndis:Çalışılan katın indisi girilir. (1, Z, A gibi)

Rapor:O kata ait elemanların basılabilmesi için işaretli olması gerekir. Daha detaylı bilgi için, seçmeli raporlara bakınız.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Rüzgar X	: Rüzgar hesabı yapılacaksa, x yönü rüzgar kuvveti her bir kat için hesaplanarak bu sütuna girilebilir.(t)

Rüzgar Y	: Rüzgar hesabı yapılacaksa, y yönü rüzgar kuvveti her bir kat için hesaplanarak bu sütuna girilebilir.(t)

Toprak X1	: X yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. X yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Bu sütuna yazılan değer 1. bileşke kuvvetidir.(t)

eks Tx1	: Toprak X1 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m)

Toprak X2	: X yönü toprak itkisinin  bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. X yönü için iki tane farklı bileşke  kuvveti girilebilir. Bu sütuna yazılan değer 2. bileşke kuvvetidir.(t)

eks Tx2	: Toprak X2 vektörünün x eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m)

Toprak Y1	: Y yönü toprak itkisi bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir. Y yönü için iki tane farklı bileşke kuvveti girilebilir. Bu sütuna yazılan değer 1. bileşke kuvvetidir.(t)

eks Ty1	: Toprak Y1 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m)

Toprak Y2	: Y yönü toprak itkisinin  bileşke kuvveti ilgili kat satırına girilebilir.Y yönü için iki tane farklı bileşke  kuvveti girilebilir. Bu sütuna yazılan değer 2. bileşke kuvvetidir.(t)

Eks Ty2	: Toprak Y2 vektörünün y eksenine dik mesafesi bu sütuna girilir.(m)

Toprak ile ilgili kuvvetler birbirinden bağımsız yüklemeler olarak dikkate alınırlar.


Click this button to make your choice.


1996 deprem yönetmeliğine göre hesapta Tablo 6.1'de listelenen planda düzensizlik durumlarıdır. Analiz sonucunda otomatik olarak belirlenir.


Click this button to make your choice.


Projenin özelliklerini belirten adını girebilirsiniz. Diskte saklanacak dosya adı ile karıştırmayınız.


İmlecin bulunduğu katın, çizim penceresini açar.


İmlecin bulunduğu katın üstünde, kat satırı açar.


İmlecin bulunduğu katın altında, kat satırı açar.


İmlecin bulunduğu katı siler. Silinen katın çizimleri de iptal edillir.


Tanımlanan bütün katların çizim pencerelerini açar.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kat tanımlarını, yüksekliğini ve kat kotlarını tarifleyin. Proje menüsünden yeni proje açtığınızda her zaman karşınıza gelen pencere sıfır nolu katın penceresidir. Başka katlarda çalışabilmek için o kata ait pencereler açılmalıdır.

Program kat yüksekliği ile kot ilişkisini kendisi ayarlar. Yükseklik değiştirildiğinde kot değeri, kot değiştirildiğinde yükseklik değeri otomatik düzenlenir. Aşağı ve Yukarı Ekle butonlarına basıldığında, Program imlecin altına veya üstüne yeni bir kat açar. Kat yüksekliği default 2.8 metredir. Kat tablosuna bilgi girmek için, fare imlecini ilgili hücreye tıklayın ve değişikliği klavyeyi kullanarak yapın. Hücrelerden birine fare ile çift tıklama yaparsanız, imleç, ilgili hücrede bulunan bütün bilgileri seçer. Böylece tabloda değişiklikler daha kolay yapılabilir.


Dengelemenin başlayacağı basamak numarasını değiştirebilirsiniz.


Dengelemenin biteceği basamak numarasını, merdiven değiştirebilirsiniz.


Dengelemenin yapılacağı çıkış hattı mesafesini değitirebilirsiniz. Aktif olması için işaretlenmesi gerekir.


Dengelemenin yapılacağı çıkış hattı mesafesini değitirebilirsiniz. Aktif olması için işaretlenmesi gerekir.


Önüne işaret koyarak, rıht yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Merdiven dengelemesi, girilen rıth yüksekliğine göre tekrar yapılacaktır.


Önüne işaret koyarak, rıht yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Merdiven dengelemesi, girilen rıth yüksekliğine göre tekrar yapılacaktır.


Önüne işaret koyarak, basamak genişliğini değiştirebilirsiniz. Merdiven dengelemesi, girilen basamak genişliğine göre tekrar yapılacaktır.


Önüne işaret koyarak, basamak genişliğini değiştirebilirsiniz. Merdiven dengelemesi, girilen basamak genişliğine göre tekrar yapılacaktır.


Mediven boyunu buradan izleyebilirsiniz.


Mediven basamak adedini buradan izleyebilirsiniz.


Dengelemenin başladığı basamağa kadar oluşturulan basamakların rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Dengeleme sırasında oluşturulan basamakların rengi. tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven konturunun rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven dengelemesi sonucunda ulaşılan adım uzunluğu listelenir. Standart başlığı altında listelenen değere yakın olması tercih edilmelidir. Bu durumda, basamak genişliği veya rıht yüksekliğinini değiştirerek daha ideal adım uzunluğuna ulaşabilirsiniz.


Merdiven dengelemesi sonucunda ulaşılan rahatlık değeri listelenir. Standart başlığı altında listelenen değere yakın olması tercih edilmelidir. Bu durumda, basamak genişliği veya rıht yüksekliğinini değiştirerek daha ideal rahatlık değerine ulaşabilirsiniz.


Mevcut değerleri inceleyin. Stardartlara uygun olup olmadığına bakın.


Merdiven dengelemesi sonucunda ulaşılan eğim değeri listelenir. Standart başlığı altında listelenen değere yakın olması tercih edilmelidir. Bu durumda, basamak genişliği veya rıht yüksekliğinini değiştirerek daha ideal eğim değerine ulaşabilirsiniz.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven iç korkuluk istiyorsanız, işaretleyin. Sadeve renderda kullanılır.


Merdiven dış korkuluk istiyorsanız, işaretleyin. Sadeve renderda kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere merdiven korkuluk dokusu seçilir. Doku seçilmezse, korkuluk rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere merdiven dokusu seçilir. Doku seçilmezse, merdiven  rengi kullanılır.


Merdivenin bir üst kata çıkıyorsa istiyorsanız, işaretleyin.


Merdiven başlangıç kotunu giriniz.  Girdiğiniz kot değeri, kat genel ayarlarında tarif edilen kat kotuyla toplanarak merdivenin reel alt kotu program tarafından hesaplanır.


Merdiven bitiş kotunu giriniz.  Girdiğiniz kot değeri, kat genel ayarlarında tarif edilen kat kotuyla toplanarak merdivenin reel üst kotu program tarafından hesaplanır.


Spiral merdivende aktif hale gelir. Spiral merdiven uzunluğunu belirleyen açı değeridir. (Derece)


Merdiven basamak numarasının yazı yüksekliği girilir.


Tıklandığında ekrana yazı tipi ayarları gelir. Merdiven basamak numarası yazı tipini buradan seçebilirsiniz.


Merdiven basamak numarasının yazı rengi,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre yatay mesafesi girilir.


Merdiven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre dikey mesafesi girilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Dengelemenin biteceği basamak numarasını, merdiven değiştirebilirsiniz.


Merdiven dengelemesi sonucunda ulaşılan eğim değeri listelenir. Standart başlığı altında listelenen değere yakın olması tercih edilmelidir. Bu durumda, basamak genişliği veya rıht yüksekliğinini değiştirerek daha ideal eğim değerine ulaşabilirsiniz.


Dengelemenin başlayacağı basamak numarasını değiştirebilirsiniz.


Merdiven başlangıç kotunu giriniz.  Girdiğiniz kot değeri, kat genel ayarlarında tarif edilen kat kotuyla toplanarak merdivenin reel alt kotu program tarafından hesaplanır.


Merdiven bitiş kotunu giriniz.  Girdiğiniz kot değeri, kat genel ayarlarında tarif edilen kat kotuyla toplanarak merdivenin reel üst kotu program tarafından hesaplanır.


Merdiven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre yatay mesafesi girilir.


Spiral merdivende aktif hale gelir. Spiral merdiven uzunluğunu belirleyen açı değeridir. (Derece)


Dengelemenin başladığı basamağa kadar oluşturulan basamakların rengini,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Dengeleme sırasında oluşturulan basamakların rengi. tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven konturunun rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere merdiven korkuluk dokusu seçilir. Doku seçilmezse, korkuluk rengi kullanılır.


Merdiven dengelemesi sonucunda ulaşılan adım uzunluğu listelenir. Standart başlığı altında listelenen değere yakın olması tercih edilmelidir. Bu durumda, basamak genişliği veya rıht yüksekliğinini değiştirerek daha ideal adım uzunluğuna ulaşabilirsiniz.


Merdiven dengelemesi sonucunda ulaşılan rahatlık değeri listelenir. Standart başlığı altında listelenen değere yakın olması tercih edilmelidir. Bu durumda, basamak genişliği veya rıht yüksekliğinini değiştirerek daha ideal rahatlık değerine ulaşabilirsiniz.


Mevcut değerleri inceleyin. Stardartlara uygun olup olmadığına bakın.


Merdiven dengelemesi sonucunda ulaşılan eğim değeri listelenir. Standart başlığı altında listelenen değere yakın olması tercih edilmelidir. Bu durumda, basamak genişliği veya rıht yüksekliğinini değiştirerek daha ideal eğim değerine ulaşabilirsiniz.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven ayarlarında, kısıltlamalar sekmesinde girilen standart değerler.


Merdiven başlangıç kotunu giriniz.  Girdiğiniz kot değeri, kat genel ayarlarında tarif edilen kat kotuyla toplanarak merdivenin reel alt kotu program tarafından hesaplanır.


Merdiven bitiş kotunu giriniz.  Girdiğiniz kot değeri, kat genel ayarlarında tarif edilen kat kotuyla toplanarak merdivenin reel üst kotu program tarafından hesaplanır.


Spiral merdivende aktif hale gelir. Spiral merdiven uzunluğunu belirleyen açı değeridir. (Derece)


Merdiven basamak numarasının yazı yüksekliği girilir.


Merdiven basamak numarasının yazı rengi,  tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Merdiven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre yatay mesafesi girilir.


Merdiven üzerine yazılacak basamak numaralarının, merdiven dış noktasına göre dikey mesafesi girilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kesit Al ile kesit hattı çildikten sonra, kesite verilen isimler burada listelenir. Kesit isimlerinden birini sol tuş ile seçin. Kesiti görüntülemek içim Görüntüle ikonunu, özelliklerini değiştirmek için Değiştir ikonunu, kesit hattını silmek için ise sil butonunu kullanabilirsiniz.


Kesitin özelliklerini bu butona tıklayarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, kesit için varsayılan parametreleri değiştirmeye yarar.


Kesitler bölümünde listelenen kesiti silmek için kullanılır.


Kesit işlemini başlatır. Kesiti görüntülemek için mutlaka bu butonu tıklamalısınız. İşlem bittikten sonra, kesit 2 boyutlu olarak  görüntülenir. Görüntülenen ekranda, kesit üzerinde istenilen ilave ve eklemeler yapılabilir.


Oluşturacağınız yazının biçimini buradan belirleyebilirsiniz. Bu ekranda gördüğünüz fontlar true type fontlardır. Windows programındaki bütün fontları görüntüleyebilirsiniz.


Seçilen yazı tipinin nasıl göründüğünü belirlemek amacıyla örnek yazınızı buraya yazabilirsiniz.


Seçilen yazı tipinin nasıl göründüğünü belirlemek amacıyla örnek yazınızı buraya yazabilirsiniz.


Yazınızın kalın olarak yazılmasını sağlar.


Yazınızın ortasında bir çizgi oluşturur.


Yazınızın eğik karakterde oluşmasını sağlar.


Yazınızın altında bir çizgi oluşturur.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Oluşturacağınız yazının biçimini buradan belirleyebilirsiniz. Bu ekranda gördüğünüz fontlar true type fontlardır. Windows programındaki bütün fontları görüntüleyebilirsiniz.


Seçilen yazı tipinin nasıl göründüğünü belirlemek amacıyla örnek yazınızı buraya yazabilirsiniz.


Seçilen yazı tipinin nasıl göründüğünü belirlemek amacıyla örnek yazınızı buraya yazabilirsiniz.


....../TEXTURES klasöründen BMP uzantılı dosyaları buradan seçebilirsiniz. Boş  seçilirse, program, nesnenin çizim ekranındaki rengini yüzey dokusu olarak kabul eder.


....../TEXTURES klasöründen BMP uzantılı dosyaları buradan seçebilirsiniz. Boş  seçilirse, program, nesnenin çizim ekranındaki rengini yüzey dokusu olarak kabul eder.


....../TEXTURES klasöründen BMP uzantılı dosyaları buradan seçebilirsiniz. Boş  seçilirse, program, nesnenin çizim ekranındaki rengini yüzey dokusu olarak kabul eder.


....../TEXTURES klasöründen BMP uzantılı dosyaları buradan seçebilirsiniz. Boş  seçilirse, program, nesnenin çizim ekranındaki rengini yüzey dokusu olarak kabul eder.


....../TEXTURES klasöründen BMP uzantılı dosyaları buradan seçebilirsiniz. Boş  seçilirse, program, nesnenin çizim ekranındaki rengini yüzey dokusu olarak kabul eder.


....../TEXTURES klasöründen BMP uzantılı dosyaları buradan seçebilirsiniz. Boş  seçilirse, program, nesnenin çizim ekranındaki rengini yüzey dokusu olarak kabul eder.


Doku çeşitlerinin listesini aşağıya/yukarıya kaydırır.


İlgili obje için işleme konulacak yüzey dokusu görünür.


Obje üzerine yerleştireceğiniz bmp (yüzey dokusunun)  X boyu. Birimi metre. Yüzey dokusunu yerleştireceğiniz objenin yüzeyi,  X boyu oranındaki  parçalarla(seçilen bmp) kaplanır. Y boy,  X çözünürlük- Y çözünürlük arasındaki orana bağlıdır


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


....../TEXTURES klasöründen BMP uzantılı dosyaları buradan seçebilirsiniz. Boş  seçilirse, program, nesnenin çizim ekranındaki rengini yüzey dokusu olarak kabul eder.


Obje üzerine yerleştireceğiniz bmp (yüzey dokusunun)  X boyu. Birimi metre. Yüzey dokusunu yerleştireceğiniz objenin yüzeyi,  X boyu oranındaki  parçalarla(seçilen bmp) kaplanır. Y boyu ise,  X çözünürlük- Y çözünürlük arasındaki orana bağlıdır


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Oluşturulacak duvarın kalınlığı girilir.


Oluşturulacak duvarın kalınlığı girilir. (metre)


Oluşturulacak duvarın yüksekliği girilir.  (metre)


Oluşturulacak duvarın yüksekliği girilir. (metre)


Duvarın kg cinsinden 1 m³ 'ünün ağırlığı girilir. Statik entegrasyon için düşünülmüştür.


Duvar alt noktasının kat seviyesine göre kotu girilir. (Metre)


Duvar alt noktasının kat seviyesine göre kotu girilir. (Metre)


Duvar rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Duvar rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Duvar taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Duvar taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Duvar çizim hattının pozisyonunu belirler. Bu opsiyonu, duvarı çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Duvar, üst kenara çakışık çizilir. Bu opsiyonu, duvarı çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Duvar, alt kenara çakışık çizilir.  Bu opsiyonu, duvarı çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Duvar ortadan çizilir.   Bu opsiyonu, duvarı çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Duvar, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın. Bu değer, duvar kalınlığından büyük olamaz.


Duvar, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın. Bu değer, duvar kalınlığından büyük olamaz.


Duvarda sıva olup olmayacağı belirlenir. İşaretlendikten sonra, sıva kalınlığına bir değer girilir.


Sıva kalınlığı değeri girilir. Geçerli olabilmesi için, Sıva satırının işaretli olması gerekmektedir.


Sıva kalınlığı değeri girilir. Geçerli olabilmesi için, Sıva satırının işaretli olması gerekmektedir.


Sıva varsa, rengini ekrana gelecek renk paletinden seçilebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Sıva varsa, rengini ekrana gelecek renk paletinden seçilebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere duvar dokusu seçilir. Doku seçilmezse, duvar rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere duvar dokusu seçilir. Doku seçilmezse, duvar rengi kullanılır.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Deforme edilmiş duvarın ayarı yapılır.


Duvarın sol üst köşesine eklenecek (pozitif) veya çıkartılacak(negatif) değer girilir.


Duvarın sağ üst köşesine eklenecek (pozitif) veya çıkartılacak(negatif) değer girilir.


Duvarın sol alt köşesine eklenecek (pozitif) veya çıkartılacak(negatif) değer girilir.


Duvarın sağ alt köşesine eklenecek (pozitif) veya çıkartılacak(negatif) değer girilir.


Deforme edilmiş duvarın ayarı yapılır.


Duvarın kg cinsinden 1 m³ 'ünün ağırlığı girilir. Statik entegrasyon için düşünülmüştür.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Duvarın, global eksene göre açısıdır. Aktif olması için işaretlenmelidir. Global eksen, orijini, çizim alanın sol alt köşesinde bulunan, değiştirilemez eksendir.


Duvarın, global eksene göre açısıdır. Aktif olması için işaretlenmelidir. Global eksen, orijini, çizim alanın sol alt köşesinde bulunan, değiştirilemez eksendir.


Duvarın metre cinsinden uzunluğudur. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Duvarın metre cinsinden uzunluğudur. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Duvarın metre cinsinden kalınlığıdır. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Duvarın metre cinsinden kalınlığıdır. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Duvarın metre cinsinden yüksekliğidir. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Duvarın metre cinsinden yüksekliğidir. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Duvar sıvasının kalınlığıdır. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Duvar sıvasının kalınlığıdır. Aktif olması için işaretlenmelidir.


Bitmap tarama seçeneklerini ekrana getirir.


Bitmap tarama seçeneklerini ekrana getirir.


Duvarın renginin ayarlanmasına olanak verir. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Duvarın renginin ayarlanmasına olanak verir. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Seçilen duvarların hepsini sıvar.


Seçilen duvarların hepsinin sıvalarını kaldırır.


Seçilen duvarların, sıvalı olanlarının sıva kalınlıklarının değiştirilmesini sağlar.


Seçilen pencerenin plan, kesit ve görünüşteki görüntüleri izlenir.


Seçilen pencerenin plan, kesit ve görünüşteki görüntüleri izlenir.


Seçilen pencerenin plan, kesit ve görünüşteki görüntüleri izlenir.


Seçilen pencerenin renderdaki görüntüsü izlenir.


Seçilen pencerenin vektörel görüntüsü izlenir.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki ölçülendirme numarasıdır. Kapı/pencere ayarlarına genel obje editle girerseniz, ölçülendirme numarasını değiştirebilirsiniz.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki ölçülendirme numarasıdır. Kapı/pencere ayarlarına genel obje editle girerseniz, ölçülendirme numarasını değiştirebilirsiniz.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki ölçülendirme numarasıdır. Kapı/pencere ayarlarına genel obje editle girerseniz, ölçülendirme numarasını değiştirebilirsiniz.


Varsayılan kapı/pencere görüntüsü gözükür. Tıklandığında Kapı/Pencere listesi ekrana gelir. İstediğiniz tipi buradan seçebilirsiniz.


Kapı/pencere yerleştireceğiniz duvar, başka bir duvarla kesişiyorsa Kapı Pencere mesafesini,  kesişen duvarın üstüne, altına veya aksına göre tanımlayabilirsiniz. İlgili satırı tıklayarak seçiminizi yapın.


Kapı/pencere yerleştireceğiniz duvar, başka bir duvarla kesişiyorsa Kapı Pencere mesafesini,  kesişen duvarın üstüne, altına veya aksına göre tanımlayabilirsiniz. İlgili satırı tıklayarak seçiminizi yapın.


Kapı/pencere yerleştireceğiniz duvar, başka bir duvarla kesişiyorsa Kapı Pencere mesafesini,  kesişen duvarın üstüne, altına veya aksına göre tanımlayabilirsiniz. İlgili satırı tıklayarak seçiminizi yapın.


Kapı/pencere yerleştireceğiniz duvar, başka bir duvarla kesişiyorsa Kapı Pencere mesafesini,  kesişen duvarın üstüne, altına veya aksına göre tanımlayabilirsiniz. İlgili satırı tıklayarak seçiminizi yapın.


Select your preferred option.


Kapı/pencerenin plandaki çizim rengi. Renk kutusunu tıklayın ve ekrana gelen renk paletinden, istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Etiket ölçülendirmesi ile ilgili ayarlar yapılır. Ölçülendirme çizim anında dikkate alınacaksa Var satırı işaretlenmelidir. Ölçülendirme ayarları, Ayarlar butonu tıklandıktan sonra ekrana açılan ölçülendirme ayarları penceresinde yapılır.


Etiket ölçülendirmesi ile ilgili ayarlar yapılır. Ölçülendirme çizim anında dikkate alınacaksa Var satırı işaretlenmelidir. Ölçülendirme ayarları, Ayarlar butonu tıklandıktan sonra ekrana açılan ölçülendirme ayarları penceresinde yapılır.


Seçilen kapı/pencere' nin  duvarın sol tarafına yakın tıklamışsanız, duvarın sol uç noktası ile kapı/pencere' nin sol uç noktası arasındaki mesafe, duvarın sağ tarafına yakın tıklamışsanız duvarın sağ uç noktası ile kapı/pencere'nin sağ uç noktası arasındaki mesafe, duvarın ortasına yakın tıklamışsanız duvarın orta noktası ile kapı/pencere' nin orta noktası arasındaki mesafedir.


Kapı/pencere'nin alt noktasının, kat tabanına göre kotu girilir.


Kapı veya pencerenin yüksekliği girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan yüksekliği, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak yüksekliğe yakın yüksekliğe sahip kapı/pencere seçilmesi daha iyi olacaktır.


Kapı veya pencerenin genişliği girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan genişliği, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak genişliğe yakın genişliğe sahip kapı/pencere seçilmelidir.


Kapı veya pencerenin kalınlığı girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan kalınlığı, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak kalınlıkta pencere seçilmesi daha iyi olacaktır.


Seçilen kapı/pencere' nin  duvarın sol tarafına yakın tıklamışsanız, duvarın sol uç noktası ile kapı/pencere' nin sol uç noktası arasındaki mesafe, duvarın sağ tarafına yakın tıklamışsanız duvarın sağ uç noktası ile kapı/pencere'nin sağ uç noktası arasındaki mesafe, duvarın ortasına yakın tıklamışsanız duvarın orta noktası ile kapı/pencere' nin orta noktası arasındaki mesafedir.


Kapı/pencere'nin alt noktasının, kat tabanına göre kotu girilir.


Kapı veya pencerenin yüksekliği girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan yüksekliği, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak yüksekliğe yakın yüksekliğe sahip kapı/pencere seçilmesi daha iyi olacaktır.


Kapı veya pencerenin genişliği girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan genişliği, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak genişliğe yakın genişliğe sahip kapı/pencere seçilmelidir.


Kapı veya pencerenin kalınlığı girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan kalınlığı, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak kalınlıkta pencere seçilmesi daha iyi olacaktır.


Kapı/Pencere' nin orjinal kalınlığı ne olursa olsun, kalınlığı, yerleştirilen duvar kalınlığı kadar otomatik kabul edilecekse, bu satırı işaretleyin. Bu durumda program, kalınlık satırındaki değeri dikkate almaz. Fakat bu seçenek işaretlendiğinde, kapı/pencere çizimi deforme olabilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Seçilen pencerenin plan, kesit ve görünüşteki görüntüleri izlenir.


Seçilen pencerenin plan, kesit ve görünüşteki görüntüleri izlenir.


Seçilen pencerenin plan, kesit ve görünüşteki görüntüleri izlenir.


Seçilen pencerenin plan, kesit ve görünüşteki görüntüleri izlenir.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki ölçülendirme numarasıdır. Kapı/pencere ayarlarına genel obje editle girerseniz, ölçülendirme numarasını değiştirebilirsiniz.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki ölçülendirme numarasıdır. Kapı/pencere ayarlarına genel obje editle girerseniz, ölçülendirme numarasını değiştirebilirsiniz.


Kapı/pencerenin plandaki çizim rengi. Renk kutusunu tıklayın ve ekrana gelen renk paletinden, istediğiniz rengi çift tıklayarak seçin. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Seçilen kapı/pencere' nin  duvarın sol tarafına yakın tıklamışsanız, duvarın sol uç noktası ile kapı/pencere' nin sol uç noktası arasındaki mesafe, duvarın sağ tarafına yakın tıklamışsanız duvarın sağ uç noktası ile kapı/pencere'nin sağ uç noktası arasındaki mesafe, duvarın ortasına yakın tıklamışsanız duvarın orta noktası ile kapı/pencere' nin orta noktası arasındaki mesafedir.


Kapı/pencere'nin alt noktasının, kat tabanına göre kotu girilir.


Kapı veya pencerenin yüksekliği girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan yüksekliği, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak yüksekliğe yakın yüksekliğe sahip kapı/pencere seçilmesi daha iyi olacaktır.


Kapı veya pencerenin genişliği girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan genişliği, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak genişliğe yakın genişliğe sahip kapı/pencere seçilmelidir.


Kapı veya pencerenin kalınlığı girilir. Listeden seçilen kapı/pencerenin varsayılan kalınlığı, büyük oranlarda değiştirilmemelidir. Kullanılacak kalınlıkta pencere seçilmesi daha iyi olacaktır.


Beton örtü kalınlığı girilir.


Beton örtü kalınlığı girilir.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Kiriş yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Beton örtü kalınlığı girilir.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Kiriş yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Kiriş yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Sıklaştırma bölgesi için hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Sıklaştırma bölgesi için etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Kesitte bulunacak maksimum donatı alanını belirler.


Sıklaştırma bölgesi için etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Analizde, kirişlerin burulma rijitliğinin dikkate alınıp alınmama opsiyonu. İşaretli ise kirişin kendi ekseni etrafında burulma momenti hesaplanır. İşaretli olmadığı durumda kirişlerin burulma rijitliği sıfır alınır ve kiriş burulma momenti sıfır çıkar.

Burulma rijitliğinin alınması durumda, bir kiriş üzerine oturan basit bir kirişin mesnetlerinde eğilme momentinin sıfırdan farklı çıkması doğaldır.

Kirişlerin betonarme hesabında burulma momentleri dikkate alınarak herhangi bir işlem yapılmaz.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Sıklaştırma bölgesi için hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Sıklaştırma bölgesi için hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Kesitte bulunacak maksimum donatı alanını belirler.


Sıklaştırma bölgesi için etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Kirişte kullanılabilecek gövde demirinin çapı girilir.


Kirişte kullanılabilecek gövde demirinin çapı girilir.


Tekil temel minimum pursantajıdır. Kesite en az pursantajdan hesaplanan değer kadar donatı  konulur.


Beton örtü kalınlığıdır.


İki donatı arasındaki maksimum mesafedir.


Tekil temel minimum pursantajıdır. Kesite en az pursantajdan hesaplanan değer kadar donatı  konulur.


İki donatı arasındaki maksimum mesafedir.


İki donatı arasındaki maksimum mesafedir.


İki donatı arasındaki minimum mesafedir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İşaretli ise hesapta kolonlardan gelen momentler dikkate alınır.


İşaretli ise hesapta deprem yüklemelerinden gelen momentler dikkate alınır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Beton örtü kalınlığıdır.


İki donatı arasındaki minimum mesafedir.


İki donatı arasındaki minimum mesafedir.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Beton örtü kalınlığıdır.


Ampatmana konulacak donatının maksimum aralığı girilir.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Ampatmana konacak donatının kesite oranı girilir.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Ampatmana konulacak donatının minimum aralığı girilir.


Ampatmana konacak donatının kesite oranı girilir.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Ampatmana konulacak donatının minimum aralığı girilir.


Ampatmana konulacak donatının maksimum aralığı girilir.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Temelde gövde donatısının, çekme donatısının yüzde kaçı olacağı yazılır.


İki tevzi donatının maksimum aralığı girilir.


Temel yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İşaretli ise hesapta deprem yüklemeleri kullanılır.


İşaretli ise ankastre temel hesabı  yapılır. İşaretli değilse elastik zemine oturan kiriş teorisine göre hesap yapılır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Ampatmana konulacak donatının minimum aralığı girilir.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Ampatmana konulacak donatının maksimum aralığı girilir.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Temel gövde donatısının, çekme donatısının yüzde kaçı olacağı yazılır.


İki tevzi donatının maksimum aralığı girilir.


İki tevzi donatının maksimum aralığı girilir.


Temel yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Temel yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Beton örtü kalınlığı değeri.


Beton örtü kalınlığı değeri.


Beton örtü kalınlığı değeri.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde kısa doğrultudaki çekme pursantajı.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde kısa doğrultudaki çekme pursantajı.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde uzun doğrultudaki çekme pursantajı.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde uzun doğrultudaki çekme pursantajı.


Tek yönlü döşemelerde kısa açıklık doğrultusundaki çekme pursantajı


Tek yönlü döşemelerde kısa açıklık doğrultusundaki çekme pursantajı


Tek yönlü döşemelerde uzun açıklık doğrultusundaki çekme pursantajı


İki donatı arasında olabilecek minimum aralık girilir. Hesapta bulunacak donatı aralığı hiç bir zaman bu değerden küçük olamaz.


İki donatı arasında olabilecek minimum aralık girilir. Hesapta bulunacak donatı aralığı hiç bir zaman bu değerden küçük olamaz.


İki donatı arasında olabilecek minimum aralık girilir. Hesapta bulunacak donatı aralığı hiç bir zaman bu değerden küçük olamaz.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 1. şartı. Hesap sonucunda bulunan donatı aralığı, bu satıra yazan değerden büyük olamaz.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 1. şartı. Hesap sonucunda bulunan donatı aralığı, bu satıra yazan değerden büyük olamaz.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 1. şartı. Hesap sonucunda bulunan donatı aralığı, bu satıra yazan değerden büyük olamaz.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 2. şartı. Döşeme kalınlığının kaç katının maksimum aralık kontrolünde kullanılacağı yazılır. Örneğin 1.5 değeri yazılsın ve döşeme yüksekliği de 12 cm olsun. 1.5x12=18 cm. maksimum aralık şartı olarak dikkate alınır.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 2. şartı. Döşeme kalınlığının kaç katının maksimum aralık kontrolünde kullanılacağı yazılır. Örneğin 1.5 değeri yazılsın ve döşeme yüksekliği de 12 cm olsun. 1.5x12=18 cm. maksimum aralık şartı olarak dikkate alınır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Beton örtü kalınlığıdır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Minimum donatı alanını belirleyen pursantajdır.


Minimum donatı alanını belirleyen pursantajdır.


Maksimum donatı alanını belirleyen pursantajdır. Bu değer aşıldığında kolon olumsuz durumdadır.


Maksimum donatı alanını belirleyen pursantajdır. Bu değer aşıldığında kolon olumsuz durumdadır.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Etriye aralığı bu değerden daha az olamaz.


Etriye aralığı bu değerden daha az olamaz.


Etriye aralığı bu değerden daha az olamaz.


Etriye aralığı bu değerden daha büyük olamaz.


Etriye aralığı bu değerden daha büyük olamaz.


Etriye aralığı bu değerden daha büyük olamaz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Analizde, kolonların burulma rijitliğinin dikkate alınıp alınmama opsiyonu. İşaretli ise kolonun kendi ekseni etrafında burulma momenti hesaplanır. İşaretli olmadığı durumda kolonların burulma rijitliği sıfır alınır ve kolon burulma momenti sıfır çıkar.

Kolonların betonarme hesabında burulma momentleri dikkate alınarak herhangi bir işlem yapılmaz.


Beton örtü kalınlığıdır.


Boyuna iki donatı arasındaki minimum aralık girilir.


Panelin tamamı için minimum donatı alanını belirleyen pursantajdır.


Boyuna iki donatı arasındaki maksimum aralık girilir.


Panelin tamamı için maksimum donatı alanını belirleyen pursantajdır.


Panelde deprem yönetmeliği şartına göre uç bölgesi oluşturulacaksa, girilen değer uç alanı değerinin donatı oranını belirler.


Etriye aralığı bu değerden daha az olamaz.


Gövde bölgesi için gereken minimum pursantaj değeri girilir. Gövde bölgesi, deprem yönetmeliği şartına göre belirlenir. Bu satıra yazılan değer, gövde alanının minumum donatı oranını belirler.


Etriye aralığı bu değerden fazla olamaz.


Uç bölgesinin minimum alanı girilir. Minimum uç alanı, min uç pursantajı ile çarpılır. Örneğin; Minimum uç alanına 625 cm2 değeri yazılsın  ve min. uç pursantajı 0.010 olsun.

625*0.010= 6.25 cm2

Ayrıca min pursantajdan bulunan toplam donatı alanı değeri,  uç donatısı/max donatı satırında yazılanın sayının yüzdesi ile çarpılır.  Hangisi büyük ise o alınır.

Örneğimizi sürdürelim; min pursantaj 0.010, panel boyutları 20/120 ve uç donatısı/max donatı 50 olsun.

20x120x0.01=24 cm2 (toplam alan)

24*%50=12 cm2	(iki uç için)

12/2=6 cm2 ( uc donatısına  düşen pay)

6.25>6 cm2 olduğu için uç donatısı alanı en az 6.25 cm2 olabilir. Kesit tesirlerinden yapılan betonarme hesap yine bu değerlerden büyük ise, betonarme hesap sonucunda çıkan donatı alanı dikkate alınır.


Kesit tesirlerinden hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanı karşılaştırılarak büyüğü seçilir. Bu satıra seçilen bu değerin ne kadarının uç donatısı olarak kullanılacağı girilir.


Kolonun panel olup olmayacağını belirleyen oran girilir. Bu satıra örneğin 7 yazılsın. Bir kenarı, diğer kenarının 7 katına eşit ya da büyük olan bütün kolonlar panel olarak dikkate alınacaktır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Beton örtü kalınlığıdır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Boyuna iki donatı arasındaki minimum aralık girilir.


Boyuna iki donatı arasındaki minimum aralık girilir.


Panelin tamamı için minimum donatı alanını belirleyen pursantajdır.


Boyuna iki donatı arasındaki maksimum aralık girilir.


Boyuna iki donatı arasındaki maksimum aralık girilir.


Panelin tamamı için maksimum donatı alanını belirleyen pursantajdır.


Panelde deprem yönetmeliği şartına göre uç bölgesi oluşturulacaksa, girilen değer uç alanı değerinin donatı oranını belirler.


Etriye aralığı bu değerden daha az olamaz.


Etriye aralığı bu değerden daha az olamaz.


Gövde bölgesi için gereken minimum pursantaj değeri girilir. Gövde bölgesi, deprem yönetmeliği şartına göre belirlenir. Bu satıra yazılan değer, gövde alanının minumum donatı oranını belirler.


Etriye aralığı bu değerden fazla olamaz.


Etriye aralığı bu değerden fazla olamaz.


Uç bölgesinin minimum alanı girilir. Minimum uç alanı, min uç pursantajı ile çarpılır. Örneğin; Minimum uç alanına 625 cm2 değeri yazılsın  ve min. uç pursantajı 0.010 olsun.

625*0.010= 6.25 cm2

Ayrıca min pursantajdan bulunan toplam donatı alanı değeri,  uç donatısı/max donatı satırında yazılanın sayının yüzdesi ile çarpılır.  Hangisi büyük ise o alınır.

Örneğimizi sürdürelim; min pursantaj 0.010, panel boyutları 20/120 ve uç donatısı/max donatı 50 olsun.

20x120x0.01=24 cm2 (toplam alan)

24*%50=12 cm2	(iki uç için)

12/2=6 cm2 ( uç donatısına  düşen pay)

6.25>6 cm2 olduğu için uç donatısı alanı en az 6.25 cm2 olabilir. Kesit tesirlerinden yapılan betonarme hesap yine bu değerlerden büyük ise, betonarme hesap sonucunda çıkan donatı alanı dikkate alınır.


Uç bölgesinin minimum alanı girilir. Minimum uç alanı, min uç pursantajı ile çarpılır. Örneğin; Minimum uç alanına 625 cm2 değeri yazılsın  ve min. uç pursantajı 0.010 olsun.

625*0.010= 6.25 cm2

Ayrıca min pursantajdan bulunan toplam donatı alanı değeri,  uç donatısı/max donatı satırında yazılanın sayının yüzdesi ile çarpılır.  Hangisi büyük ise o alınır.

Örneğimizi sürdürelim; min pursantaj 0.010, panel boyutları 20/120 ve uç donatısı/max donatı 50 olsun.

20x120x0.01=24 cm2 (toplam alan)

24*%50=12 cm2	(iki uç için)

12/2=6 cm2 ( uc donatısına  düşen pay)

6.25>6 cm2 olduğu için uç donatısı alanı en az 6.25 cm2 olabilir. Kesit tesirlerinden yapılan betonarme hesap yine bu değerlerden büyük ise, betonarme hesap sonucunda çıkan donatı alanı dikkate alınır.


Kesit tesirlerinden hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanı karşılaştırılarak büyüğü seçilir. Bu satıra seçilen bu değerin ne kadarının uç donatısı olarak kullanılacağı girilir.


Kolonun panel olup olmayacağını belirleyen oran girilir. Bu satıra örneğin 7 yazılsın. Bir kenarı, diğer kenarının 7 katına eşit ya da büyük olan bütün kolonlar panel olarak dikkate alınacaktır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Beton örtü kalınlığıdır.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan nervür/kasetlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Yükseklik, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan nervür/kasetlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Beton örtü kalınlığıdır.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Yükseklik, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Yükseklik, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Kesitte bulunacak maksimum donatı alanını belirler.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan nervür/kasetlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Kesitte bulunacak maksimum donatı alanını belirler.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Choose an item from the list.


Choose an item from the list.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çizgi, çember, yay gibi ilkel objelerin rengi ayarlanır. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çizgi, çember, yay gibi ilkel objelerin çizgi  tipi ayarlanır. (Sürekli çizgi, kesik kesik, çizgi nokta çizgi v.b.)


Çizgi, çember, yay gibi ilkel objelerin rengi ayarlanır. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çizgi, çember, yay gibi ilkel objelerin çizgi  tipi ayarlanır. (Sürekli çizgi, kesik kesik, çizgi nokta çizgi v.b.)


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çizilen aksların geometrik özellikleri, tablolaştırılmış olarak görünür.

Adı:

Aksın nümerik ya da alfanümerik adı. Değiştirebilirsiniz.

Tipi:

Aksın açı durumunu sınıflayan sayı. Değiştiremezsiniz.

1 tipi: X eksenine paralel akslar. (0º)

2 tipi: Y eksenine paralel akslar. (90º)

3 tipi: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslar.

4 tipi: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan akslar.

X1,Y1

Aksın birinci noktasının koordinatları. Değiştirebilirsiniz.

X2,Y2

Aksın ikinci noktasının koordinatları. Değiştirebilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çizilen kolonun geometrik özellikleri, tablolaştırılmış olarak görünür.

ADI

Kolonun adı. Değiştirebilirsiniz.

X BOY

Kolonun Aks1 doğrultusundaki boyutu. Değiştirebilirsiniz.

Y BOY

Kolonun Aks2 doğrultusundaki boyutu Değiştirebilirsiniz.

Aks1 ve Aks2

Sırasıyla kolonun 1. ve 2. aksı. Değiştiremezsiniz.

X Kaç

Kolonun Aks2'nin sol tarafında kalan parçasının boyudur. Değiştirebilirsiniz.

Y Kaç

Kolonun Aks1'in üst tarafında kalan parçasının boyudur. Değiştirebilirsiniz.

ÜST,ALT,SOL,SAĞ

Kolonun büyüme yönleri. + büyüyebilir, - büyüyemez. Değiştirebilirsiniz.

Kot

Kolonun alt ucunun kat tabanından olan mesafesi (+ veya -). (m)

Üst Kot

Kolonun üst ucunun kat tavanından olan mesafesi (+ veya -). (m)

DNS

Döşemeler düğüm noktalarını birbirine bağlayan sonsuz rijit diyaframlardır. Düğüm noktaları döşeme ile birbirine bağlanıyorsa birbirinden bağımsız deplasman yapamaz. Düğüm noktaları döşeme ile ilişkili değilse, düğüm noktasının deplasmanı o katın deplasmanından bağımsız düşünülmelidir. DNS bu durumu kontrol eden değişkendir.   İşaretli ise kattan bağımsız. İşaretli değil ise kata bağımlıdır.  DNS' yi Değiştir menüsünden Üstü Serbest Kolonlar satırını kullanarak da değiştirebilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çizilen kirişlerin geometrik özellikleri, tablolaştırılmış olarak görünür.

Adı

İlgili kirişin adı. Değiştirebilirsiniz.

Aks

Kirişin düğüm noktalarından geçen aksın adı. Değiştiremezsiniz.

Delta

Kirişin ortasından geçtiği düşünülen sanal aks ile kiriş aksı arasındaki dik mesafe. Birimi santimetredir. Değiştirebilirsiniz.

Sol

Kirişin sol ucundaki taşıyıcıdır. Sadece kolonsa görülebilir. Değiştiremezsiniz

Sağ

Kirişin sağ ucundaki taşıyıcıdır. Sadece kolonsa görülebilir. Değiştiremezsiniz.

B, H

Kirişin genişliği ve yüksekliği. Birimi santimetre. Değiştirebilirsiniz.

İdeMimar D.

Kirişin üzerinde idemimar programında duvar tariflenmiş ise, bu duvarın yükü  kg/m olarak bu sütunda listelenir. Duvar üzerinde kapı veya  pencere tarifliyse bu elemanların oluşturduğu boşluklar otomatik olarak yükten düşülür.

Duvar

Kiriş ayarlarında girilen duvarın değeri bu sütünda listelenir. Analizde İdemimar duvarı mı ya da bu sütunda yazılan duvar değerinin mi kullanılacağı, proje genel ayarlarında diğer başliğı altında bulunan kiriş yükleri grubundaki seçeneklerden birinin işaretlenmesine bağlıdır. Bunlar; "Duvar yükünü idemimar duvarlarından al" veya  "kullanıcı tanımlı yayılı yükten al" seçenekleridir.

Konsol

Kirişin çizimleri hazırlanırken konsol kiriş olarak çizilip çizilmeyeceğini belirleyen değerler listelenir. Değiştirebilirsiniz.

P: Program konsol olup olmadığını otomatik olarak bulsun.

R: Sağ konsol.

L: Sol konsol.

           boş: Konsol değil.

Burada kullanılan parametreleri Değiştir menüsünden Konsollar satırını tıklayarak da değiştirebilirsiniz.


Çizilen panelin geometrik özellikleri, tablolaştırılmış olarak görünür.

Adı

İlgili panelin adı. Değiştirebilirsiniz.

Aks

Panel düğüm noktalarından geçen aksın adı. Değiştiremezsiniz.

Delta

Panelin ortasından geçtiği düşünülen sanal aks ile panel aksı arasındaki dik mesafe. Birimi santimetredir. Değiştirebilirsiniz.

Sol

Varsa panelin sol ucundaki taşıyıcıdır. Değiştiremezsiniz

Sağ

Varsa panelin  sağ ucundaki taşıyıcıdır. Değiştiremezsiniz

B, H

Panelin genişliği ve uzunluğu. Birimi santimetre. Değiştirebilirsiniz.

İdeMimar D.

Panelin üzerinde idemimar programında duvar tariflenmiş ise, bu duvarın yükü  kg/m olarak bu sütunda listelenir. Duvar üzerinde kapı veya  pencere tarifliyse bu elemanların oluşturduğu boşluklar otomatik olarak yükten düşülür.

Duvar

Panel ayarlarında girilen duvarın değeri bu sütünda listelenir. Analizde İdemimar duvarı mı ya da bu sütunda yazılan duvar değerinin mi kullanılacağı, proje genel ayarlarında diğer başliğı altında bulunan kiriş yükleri grubundaki seçeneklerden birinin işaretlenmesine bağlıdır. Bunlar; "Duvar yükünü idemimar duvarlarından al" veya  "kullanıcı tanımlı yayılı yükten al" seçenekleridir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Girdiğiniz tekil  temellerin geometrik özelliklerini, tablolaştırılmış olarak izleyebilirsiniz.

adı

Tekil temelin T indisli numarası. İstediğinizde temel numarasını değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim ekranına da yansır.

kolon

Tekil temelin üzerine yerleştirildiği kolonun numarası.

X boy

Tekil temelin X ekseni doğrultusundaki boyu. Birimi santimetre.

y boy

Tekil temelin Y ekseni doğrultusundaki boyu. Birimi santimetre.

x kaç

Kolonun sol kenarı ile temelin sol kenarı arasındaki mesafe. Birimi santimetre.

y kaç

Kolonun üst kenarı ile temelin üst kenarı arasındaki mesafe. Birimi santimetre.

kolon yan h

Tekil temelin kolon kenarındaki yüksekliği. Birimi santimetre.

kenarda h

Tekil temelin dışkenardaki yüksekliği. Birimi santimetre.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Girdiğiniz sürekli temellerin geometrik özelliklerini, tablolaştırılmış olarak izleyebilirsiniz.

Adı

Sürekli temelin TK indisli numarası. İstediğinizde temel numarasını değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim ekranına da yansır.

Aks

Sürekli temelin düğüm noktalarından geçen aksı.

delta

Sürekli temelin sol ve sağ ucundaki düğüm noktalarını birleştiren doğru (temel aksı) ile temel kirişinin üst noktası arasındaki mesafe. Birimi santimetre.

sol

Sürekli temelin sol taşıyıcısı. Kolon veya aks ismi olabilir.

sağ

Sürekli temelin sağ taşıyıcısı. Kolon veya aks ismi olabilir.

B

Sürekli temelin genişliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.

H

Sürekli temelin yüksekliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.

üst h2

Üst ampatmanın dış kenarının yüksekliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.

üst h2

Üst ampatmanın iç kenarının yüksekliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.

alt h1

Alt ampatmanın dış kenarının yüksekliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.

Alt h2

Alt ampatmanın iç kenarının yüksekliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.

üst amp

Üst ampatmanın genişliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.

alt amp

Alt ampatmanın genişliği. Birimi santimetre. İstediğinizde değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklik çizim alanına da yansır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çizilen bağ kirişlerinin geometrik özellikleri, tablolaştırılmış olarak görünür.

Adı:

Bağ kirişinin adı. Değiştirebilirsiniz.

Aks:

Bağ kirişin sol ve sağ düğüm noktalarından geçen aksı. Değiştiremezsiniz.

Delta:

Bağ kirişinin aksı ile üst kenarı arasındaki mesafe. (cm.) Değiştirebilirsiniz.

Sol:

Bağ kirişinin sol taşıyıcısının ismi.

Sağ:

Bağ kirişinin sağ  taşıyıcısının ismi.

B:

Bağ kirişinin genişliği (cm).

H:

Bağ kirişinin yüksekliği(cm)


Simetrisi alınan objerin silinip, silinmemesini kontrol eder.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Simetri alınırken, yazıların simetrisinin alınıp alınmayacağı belirlenir.


Simetri alınırken, yazıların simetrisinin alınıp alınmayacağı belirlenir.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Choose an item from the list.


Choose an item from the list.


Enter your input in this field.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Enter your input in this field.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Etiket çizgisinin rengini seçin.  Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Eiket yazısının rengini ayarlayın.  Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Eiket yazısının yazı yüksekliği girilir.


Eiket yazısının yazı tipi girilir.


İlgili seçeneği seçin.


İlgili seçeneği seçin.


İlgili seçeneği seçin.


İlgili seçeneği seçin.


İlgili seçeneği seçin.


İlgili seçeneği seçin.


İlgili seçeneği seçin.


İlgili seçeneği seçin.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Etiket çizgisinin rengini seçin.  Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Eiket yazısının rengini ayarlayın.  Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Eiket yazısının yazı yüksekliği girilir.


İlgili seçeneği seçin.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Çatı yüzeyinin referans kenarının kat tabanından yüksekliğidir.


Çatı kalınlığını belirleyen değeri girin.


Çatının plandaki rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çatı yüzeyinin, hangi kenarının referans alındığını belirleyen çizginin, ekranda görünmesi istiyorsanız, işaretleyin. Referans alınan kenar çatı yüzeyin, ne tarafa yükseldiğini veya alçaldığını gösterir.


Çatı yüzeyinin eğimini belirleyen açı. (Derece)


Çatının plandaki rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çatı yüzeyinin referans kenarının kat tabanından yüksekliğidir.


Çatı kalınlığını belirleyen değeri girin.


Çatının plandaki rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çatı yüzeyinin eğimini belirleyen açı. (Derece)


Çatının plandaki rengini tıkladıktan sonra renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Çatı yüzeyinin referans kenarının kat tabanından yüksekliğidir.


Çatı kalınlığını belirleyen değeri girin.


Gerekli değeri girin.


Yapılan değişiklikleri onaylar.


Yapılan değişiklikleri iptal eder.


Seçilmiş bir yazının rengini ayarlar. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Seçilmiş bir yazının fontunu ayarlar. Tıklandığında yazı tipi ayarları ekrana gelir. İstediğiniz fontu buradan seçebilirsiniz.


Yazının yeni yüksekliği girilir.


Çoklu satırlı yazılarda iki satır arasındaki yüksekliği değeri girilir.(metre)


Çoklu satırlı yazılarda iki satır arasındaki yüksekliği değeri girilir.(metre)


Seçilmiş bir yazının rengini ayarlar. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Seçilmiş bir yazının fontunu ayarlar. Tıklandığında yazı tipi ayarları ekrana gelir. İstediğiniz fontu buradan seçebilirsiniz.


Yazının yeni yüksekliği girilir.


Click this button to make your choice.


Betonarme hesabında kullanılabilecek  montaj donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenmemiş donatılar kullanılmaz. Montaj donatısı seçimi ile birlikte,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak montaj donatısı otomatik olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Montaj donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 14'iük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek düz donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Montaj donatısı seçimi ile birlikte,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak düz donatı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Düz donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 14'ük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek pilye donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak pilye donatısı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Düz donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin


Pilye donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 14'ük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek ilave donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak düz donatı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Düz donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 14'ük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kayma hesabında kullanabilecek etriye donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda  etriye donatısı, belirtilen çaplar dikkate alınarak otomatik olarak yerleştirilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Düz donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 14'ük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Kolon betonarmesinde kullanabilecek köşe donatısı için(köşe donatısı, kolon köşelerine yerleştirilecek donatı), donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenmemiş donatılar kullanılmaz. Hesap sonucunda çıkan donatı alanı değerine göre, bu bölümde seçilen çaplar dikkate alınarak kolon köşelerine konulacak donatı sayısı otomatik olarak belirlenir. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır. Köşe donatısı ile kenar donatısının çapları seçime göre farklı dizayn edilebilir. (Ör: 4ø14 köşe, 4ø16 kenar gibi). Kolonlarda donatı yerleşimi dört kenara eşit yerleştirme kuralına göre yapılmaktadır.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Köşe donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kolon betonarmesinde kullanabilecek kenar donatısı için(kenar donatısı, kolon kenarlarına yerleştirilecek donatı), donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenmemiş donatılar kullanılmaz. Hesap sonucunda çıkan donatı alanı değerine göre, bu bölümde seçilen çaplar dikkate alınarak kolon kenarlarına konulacak donatı sayısı otomatik olarak belirlenir. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır. Köşe donatısı ile kenar donatısının çapları seçime göre farklı dizayn edilebilir. (Ör: 4ø14 köşe, 4ø16 kenar gibi). Kolonlarda donatı yerleşimi dört kenara eşit yerleştirme kuralına göre yapılmaktadır.


Kenar donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kenar donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kenar donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kenar donatı için, alan seçiminde 14'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kenar donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kenar donatı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kenar donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kenar donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kayma hesabında kullanabilecek etriye donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda  etriye donatısı, belirtilen çaplar dikkate alınarak otomatik olarak yerleştirilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı  için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Click this button to make your choice.


Perde ve panel elemanlarında, orta bölge olarak tanımlanan bölgede kullanabilecek donatı çapları, mouse'un sol tuşu ile işaretleyerek seçilir. İşaretlenmemiş donatılar kullanılmaz. Hesap sonucunda çıkan donatı alanı değerine ve panel ayarlarında tanımlanabilen yerleştirme koşullarına göre, boyuna donatı sayısı otomatik olarak belirlenir. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır.22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Boyuna donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Perde ve panel elemanlarında, kafa bölgesi olarak tanımlanan bölgede kullanabilecek donatı çapları, mouse'un sol tuşu ile işaretleyerek seçilir. İşaretlenmemiş donatılar kullanılmaz. Hesap sonucunda çıkan donatı alanı değerine ve panel ayarlarında tanımlanabilen yerleştirme koşullarına göre, kafa donatı sayısı otomatik olarak belirlenir. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır.22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kafa donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Click this button to make your choice.


Döşeme betonarme hesabında kullanabilecek donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 10' luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 16' lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Döşeme donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Click this button to make your choice.


Tekil temel  betonarme hesabında kullanabilecek donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Tekil temel donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Click this button to make your choice.


Betonarme hesabında kullanılabilecek  montaj donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenmemiş donatılar kullanılmaz. Montaj donatısı seçimi ile birlikte,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak montaj donatısı otomatik olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek düz donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Montaj donatısı seçimi ile birlikte,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak düz donatı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır


Düz donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek pilye donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak pilye donatısı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin


Pilye donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek ilave donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak düz donatı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


İlave donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kayma hesabında kullanabilecek etriye donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda  etriye donatısı, belirtilen çaplar dikkate alınarak otomatik olarak yerleştirilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatısında kullanabilecek,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda  gövde  donatısı, belirtilen çaplar dikkate alınarak otomatik olarak yerleştirilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır. Gövde donatısının miktarı belirlenirken, sürekli temel betonarme ayarlarında girilebilen gövde doınatısı pursantajı dikkate alınır.


Gövde donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Gövde donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısında kullanabilecek,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda  apmatman donatısı, belirtilen çaplar dikkate alınarak otomatik olarak yerleştirilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 10' luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Ampatman donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Click this button to make your choice.


Betonarme hesabında kullanılabilecek  montaj donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenmemiş donatılar kullanılmaz. Montaj donatısı seçimi ile birlikte,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak montaj donatısı otomatik olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Montaj donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek düz donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Montaj donatısı seçimi ile birlikte,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak düz donatı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Düz donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Düz donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek pilye donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak pilye donatısı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin


Pilye donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Pilye donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Betonarme hesabında kullanabilecek ilave donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda,  Proje Genel Ayarlarında tanımlanabilinen, "iki donatı arasındaki minimum mesafe" ve "donatı seçiminde izin verilen kombinasyon aralığı" parametreleri de dikkate alınarak düz donatı otomatik  olarak seçilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


İlave donatı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 14'ük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


İlave donatı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Kayma hesabında kullanabilecek etriye donatısı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. Bu durumda  etriye donatısı, belirtilen çaplar dikkate alınarak otomatik olarak yerleştirilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 14'ük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Etriye donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Programın, işaretlenen donatı çaplarını,  kiriş için mi, ya da bağ kirişi için mi kullanılacağını  belirler.  İlgili satırı sol tuş ile tıklayarak seçin.


Programın, işaretlenen donatı çaplarını,  kiriş için mi, ya da bağ kirişi için mi kullanılacağını  belirler.  İlgili satırı sol tuş ile tıklayarak seçin.


Radye döşemesinin betonarme hesabında kullanabilecek donatı  için,  donatı çapları mouse'un sol tuşu ile işaretlenerek belirtilir. İşaretlenen tüm donatılar, donatı seçiminde kullanılan donatılardır. En az bir donatı çapı mutlaka seçilmelidir. 22'den büyük çapların kullanılması 22'lik donatının seçilmesine bağlıdır.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 8'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 10'luk donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 12'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 14'lük donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 16'lık donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 18'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 20'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Radye döşeme donatısı için, alan seçiminde 22'lik donatı kullanılacaksa işaretleyin.


Seçilen bitmap'in genişliği bu satırda  değiştirilebilinir. "Yükseklik genişlikle orantılı" seçeneği aktif ise bitmap'in yüksekliği, orjinal bitmap'in genişlik yükseklik oranına göre yeniden ayarlanır. Bu durumda yüksekliğe müdahale edilemez. Genişlik satırında yazan değer, bitmap görüntünün yeni genişliğidir.


Seçilen bitmap'in yüksekliği bu satırda  değiştirilebilinir. "Yükseklik genişlikle orantılı" seçeneği aktif ise bitmap'in yüksekliği, orjinal bitmap'in genişlik yükseklik oranına göre yeniden ayarlanır. Bu durumda yüksekliğe müdahale edilemez. Bu satırda yazan değer, bitmap görüntünün yeni yüksekliğidir.


Bitmap(BMP) olarak hazırlanmış dosyaları (örneğin render çalışmaları) çizime yerleştirmek için kullanılır. Dosyayı seçmek için, mouse'un sol tuşu ile öngörüntüle alanı tıklanır. Böylece ekrana "BMP yükle" penceresi açılır. Bu pencereden, BMP uzantılı dosya hangi klasörde bulunuyorsa seçilir ve "Aç" butonuna tıklanır. İlgili dosyanın öngörüntüsü ekranda belirecektir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Bu satır işaretli ise, seçilen bitmap görüntünün sadece genişliğine müdahale edilir. Yükseklik, orjinal bitmap'in genişlik yükseklik oranına göre otomatik olarak ayarlanır.


Seçilen bitmap'in genişliği bu satırda  değiştirilebilinir. "Yükseklik genişlikle orantılı" seçeneği aktif ise bitmap'in yüksekliği, orjinal bitmap'in genişlik yükseklik oranına göre yeniden ayarlanır. Bu durumda yüksekliğe müdahale edilemez. Genişlik satırında yazan değer, bitmap görüntünün yeni genişliğidir.


Seçilen bitmap'in yüksekliği bu satırda  değiştirilebilinir. "Yükseklik genişlikle orantılı" seçeneği aktif ise bitmap'in yüksekliği, orjinal bitmap'in genişlik yükseklik oranına göre yeniden ayarlanır. Bu durumda yüksekliğe müdahale edilemez. Bu satırda yazan değer, bitmap görüntünün yeni yüksekliğidir.


Seçilen bitmap'in genişliği bu satırda  değiştirilebilinir. "Yükseklik genişlikle orantılı" seçeneği aktif ise bitmap'in yüksekliği, orjinal bitmap'in genişlik yükseklik oranına göre yeniden ayarlanır. Bu durumda yüksekliğe müdahale edilemez. Genişlik satırında yazan değer, bitmap görüntünün yeni genişliğidir.


Seçilen bitmap'in yüksekliği bu satırda  değiştirilebilinir. "Yükseklik genişlikle orantılı" seçeneği aktif ise bitmap'in yüksekliği, orjinal bitmap'in genişlik yükseklik oranına göre yeniden ayarlanır. Bu durumda yüksekliğe müdahale edilemez. Bu satırda yazan değer, bitmap görüntünün yeni yüksekliğidir.


Bitmap(BMP) olarak hazırlanmış dosyaları (örneğin render çalışmaları) çizime yerleştirmek için kullanılır. Dosyayı seçmek için, mouse'un sol tuşu ile öngörüntüle alanı tıklanır. Böylece ekrana "BMP yükle" penceresi açılır. Bu pencereden, BMP uzantılı dosya hangi klasörde bulunuyorsa seçilir ve "Aç" butonuna tıklanır. İlgili dosyanın öngörüntüsü ekranda belirecektir.


Click this button to make your choice.


DS	:İşaretli ise donatı sabitlenir. Kiriş donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve betonarme yapıldığında kiriş donatısı sabit kalır. DS işaretli değilse, betonarme 	yapıldığında, kiriş donatıları, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir. Buradaki amaç, donatısı değiştirilmiş kirişlerin donatılarının sabit tutulmasını sağlamaktır.

Adı	:Kirişin plandaki adı

Katı	:Kirişin katı.

B, H	:Kirişin sırasıyla genişliği ve yüksekliği (cm). Değiştirilebilir.

Sol Üst	:Kirişin sol üsttünde bulunan(mesnette üstte) donatı miktarı  (adet ve çap)

Sol Alt	:Kirişin sol altında  bulunan(mesnette altta) donatı miktarı  (adet ve çap)

Montaj	:Montaj donatı adedi ve çapı

Düz	:Düz donatı adedi ve çapı

Pilye	:Pilye donatı adedi ve çapı

Sağ Üst	:Kirişin sağ üsttünde bulunan(mesnette üstte) donatı miktarı  (adet ve çap)

Sağ Alt	:Kirişin sağ altında  bulunan(mesnette altta) donatı miktarı  (adet ve çap)

Etriye	:Kiriş etriyesinin çapı, orta bölge ve sıklaştırma bölgesi aralığı

Burada bulunan bütün değerlere, üsttünde çift tıklanarak müdahale edilebilir.

Herhangi bir kirişi/kirişleri listelemek için kiriş/kirişler seçilir ve kiriş betonarme dialoğuna girilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kiriş betonarme parametreleri dialoğunu çağırır.


Tüm kirişlerin betonarme hesabını yeniler.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Bir önceki satıra gider.


Bir sonraki satıra gider.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Kirişin sol ucunun üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kirişin sol ucunun üst tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Kirişin sol ucunun üst tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Kiriş açıklığınında, üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kiriş açıklığınında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Kirişin açıklığındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Kirişin sağ ucunun üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kirişin sağ ucunun üst tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Kirişin sağ ucunun üst  tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Kirişin sol ucunun üst  tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Kiriş açıklığında oluşan moment değeri (tm)


Kirişin sağ ucunun üst tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Kirişin sol tarafındaki moment sıfır noktasının, kiriş sol ucuna olan mesafesidir (m). İstenirse değiştirilebilir. Bu durumda kiriş detaylarında pilyenin kırım mesafesi,  buraya yazan değerdir.


Kirişin sol tarafındaki moment sıfır noktasının, kiriş sol ucuna olan mesafesidir (m). İstenirse değiştirilebilir. Bu durumda kiriş detaylarında pilyenin kırım mesafesi,  buraya yazan değerdir.


Kiriş maksimum açıklık momentinin, sol mesnete olan mesafesi (m)


Kiriş maksimum açıklık momentinin, sol mesnete olan mesafesi (m)


Kirişin sağ tarafındaki moment sıfır noktasının, kiriş sağ ucuna olan mesafesidir (m). İstenirse değiştirilebilir. Bu durumda kiriş detaylarında pilyenin kırım mesafesi,  buraya yazan değerdir.


Kirişin sağ tarafındaki moment sıfır noktasının, kiriş sağ ucuna olan mesafesidir (m). İstenirse değiştirilebilir. Bu durumda kiriş detaylarında pilyenin kırım mesafesi,  buraya yazan değerdir.


Kirişin sol ucunun alt  tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kirişin sol ucunun alt tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Kirişin sol ucunun alt tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Kiriş maksimum açıklık momentinin, sol mesnete olan mesafesi (m)


Kiriş açıklık momentinin maksimum olduğu yerde, momentin işaretinin pozitif olması durumunda alt tarafında hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı.


Kiriş açıklık momentinin maksimum olduğu yerde, fazla donatı alanı miktarı (cm2)


Kirişin sağ ucunun alt tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kirişin sağ ucunun alt tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Kirişin sağ ucunun alt tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Kirişin sol ucunun alt tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Kiriş maksimum açıklık momenti (tm)


Kirişin sağ ucunun alt tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Tabla genişliği.


Tabla genişliği.


Tabla genişliği.


Tabla genişliği.


Click this button to make your choice.


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sol ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sol ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sol ankastrelik momenti (tm)


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sol ankastrelik momenti (tm)


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik momenti (tm)


Kirişin sabit yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik momenti (tm)


Kirişin haraketli yüklerden hesaplanan sol ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin haraketli yüklerden hesaplanan sol ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin hareketli yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin hareketli yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik kesme kuvveti (t)


Kirişin hareketli yüklerden hesaplanan sol ankastrelik momenti (tm)


Kirişin hareketli yüklerden hesaplanan sol ankastrelik momenti (tm)


Kirişin hareketli yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik momenti (tm)


Kirişin hareketli yüklerden hesaplanan sağ ankastrelik momenti (tm)


Kiriş sol ve sağ uç kuvvetleri:

Yük	: Yükleme adı. E1, E2, E3, E4 sırasıyla X ve Y yönü %5 eksantristeli deprem yüklemeleri. G sabit yük yüklemesi, Q hareketli yük yüklemesi, W1, W2, W3, W4 rüzgar, H1, H2, H3, H4 toprak itkisi yüklemeleri.

tx1	: Kiriş sol ucunda X ekseni doğrultusundaki  kesme kuvveti.(t)

ty1	: Kiriş sol ucunda Y ekseni doğrultultusundaki normal kuvvet (t)

tz1	: Kiriş sol ucunda Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my1	: Kiriş sol ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb1	: Kiriş sol ucundaki burulma momenti (tm)

mx1	: Kiriş sol ucunda X ekseni etrafındaki eğilme momenti(tm)

tx2	: Kiriş sağ ucunda X ekseni doğrultusundaki  kesme kuvveti.(t)

ty2	: Kiriş sağ ucunda Y ekseni doğrultultusundaki normal kuvvet (t)

tz2	: Kiriş sağ ucunda Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my2	: Kiriş sağ ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb2	: Kiriş sağ ucundaki burulma momenti (tm)

mx2	: Kiriş sağ ucunda X ekseni etrafındaki eğilme momenti(tm)


Click this button to make your choice.


Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvvetidir.  Kirişin sol ucu ve sağ ucu için iki tane Vd hesaplanır. Büyük olan değer kullanılır. Kiriş ucundaki, sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan kesme kuvvetleri süperpoze edilerek işaretleri de göz önüne alınarak, en büyük enine donatıyı veren kesme kuvveti hesaplanır.


Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvvetidir.  Kirişin sol ucu ve sağ ucu için iki tane Vd hesaplanır. Büyük olan değer kullanılır. Kiriş ucundaki, sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan kesme kuvvetleri süperpoze edilerek işaretleri de göz önüne alınarak, en büyük enine donatıyı veren kesme kuvveti hesaplanır.


Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvvetidir.  Kirişin sol ucu ve sağ ucu için iki tane Vd hesaplanır. Büyük olan değer kullanılır. Kiriş ucundaki, sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan kesme kuvvetleri süperpoze edilerek işaretleri de göz önüne alınarak, en büyük enine donatıyı veren kesme kuvveti hesaplanır.


Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.


Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.


Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.


Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.


Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.


Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.


Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.


Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.


Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.


Vd yi veren olumsuz yükleme kombinasyonudur.


Vd yi veren olumsuz yükleme kombinasyonudur.


Yükleme kombinasyonundan hesaplanan Vd dizayn kesme kuvvetini yeridir.


Yükleme kombinasyonundan hesaplanan Vd dizayn kesme kuvvetini yeridir.


Kesme kuvveti hesabı sonucunda sıklaştırma bölgesi için bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır.


Kesme kuvveti hesabı sonucunda sıklaştırma bölgesi için bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır.


Kesme kuvveti hesabı sonucunda sıklaştırma bölgesi için bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır.


Etriyenin adedi, donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesindeki aralığıdır.


Kirişin sol ucunda üst ve altta pekleşmeli taşıma gücü moment hesabında kullanılan, taşıma gücü momentleridir.


Etriyenin adedi, donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesindeki aralığıdır.


Click this button to make your choice.


Kirişin sol ucunun üst  tarafında, kiriş kesitinin taşıma gücü moment değeri  ile süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Kiriş açıklığında oluşan kiriş kesitinin taşıma gücü moment değeri  ile dizayn moment değeri (tm)


Kirişin sağ ucunun üst  tarafında, kiriş kesitinin taşıma gücü moment değeri  ile süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Kirişin açıklığında üst ve altta pekleşmeli taşıma gücü moment hesabında kullanılan, taşıma gücü momentleridir.


Kirişin sağ ucunda üst ve altta pekleşmeli taşıma gücü moment hesabında kullanılan, taşıma gücü momentleridir.


Kirişin sol ucunun üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kiriş açıklığınında, üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kirişin sağ ucunun üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kirişin sol ucunun alt  tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Kiriş maksimum açıklık momentinin, sol mesnete olan mesafesi (m)


Kirişin sağ ucunun alt tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Dialogta bulunan kirişler, tüm katlarda listelenmek isteniyorsa işaretlenir.


Kiriş temiz açıklığıdır.


Kiriş temiz açıklığıdır.


Kiriş temiz açıklığıdır.


Click this button to make your choice.


Adı	: Kolonun plandaki adı.

B	: Kolonun X boyutu

H	: Kolonun Y boyutu

Nd	: Kolon betonarme hesabında kullanılan dizayn eksenel kuvvetidir.

Köşe	: Kolonun köşelerinde bulunan donatı  adedi ve çapı.

Kenar	: Kolonun kenarlarında bulunan donatı adedi ve çapı.

Etriye	: Kolon etriyesinin sırasıyla etriye çapı, orta, sıklaştırma ve birleşim bölgesi aralığıdır.

Purs.	: Kolon kesitinin toplam prusantajıdır.

S.g.Purs: Kolon kesitinin statikçe gerekli pursantajıdır.

Mev As	: Kolonda bulunan toplam mevcut donatı alanıdır. (cm2)

Ger.As	: Kolon betonarme hesabında bulunan donatı alanı ile şartname gereği hesaplanan donatı alanından büyük olanıdır.(cm2)

Fazla As	: Kolonda bulunan fazla donatı alanıdır. (cm2)

Zk	: İşaretli ise, ilgili kolon, deprem yönetmeliğinde belirtilen 7.3.5 kolonların kirişlerden güçlü olma koşulu sağlanmıyor demektir.

Herhangi bir kolonda B, K, E, M gibi mesajlar yazabiliir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı kesit yetersizdir.

B:  Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği sağlamıyor.

K:  Kolon Orta Bölgesi Kesme Güvenliği sağlamıyor.

E:  Maksimum normal kuvvet kontrolü sağlamıyor.

M: Maksimum pursantaj değeri aşılmıştır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kolon betonarme parametrelerini çağırır.


Tüm kolonların betonarme hesabını yeniler.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Bir önceki satıra gider.


Bir sonraki satıra gider.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Kolon üst ve alt uç kuvvetleri:

Yük	: Yükleme adı. E1, E2, E3, E4 sırasıyla X ve Y yönü %5 eksantristeli deprem yüklemeleri. G sabit yük yüklemesi, Q hareketli yük yüklemesi, W1, W2, W3, W4 rüzgar, H1, H2, H3, H4 toprak itkisi yüklemeleri.

ty1	: Kolon alt ucunda Y ekseni doğrultusundaki  kesme kuvveti.(t)

tz1	: Kolon alt ucunda Z ekseni doğrultultusundaki normal kuvvet (t)

tx1	: Kolon alt ucunda X ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my1	: Kolon alt ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb1	: Kolon alt ucunda Z ekseni etrafındaki burulma momenti (tm)

mx1	: Kolon alt ucunda X ekseni etrafındaki eğilme momenti(tm)

ty2	: Kolon üst ucunda Y ekseni doğrultusundaki  kesme kuvveti.(t)

tz2	: Kolon üst ucunda Z ekseni doğrultultusundaki normal kuvvet (t)

tx2	: Kolon üst ucunda X ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my2	: Kolon üst ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb2	: Kolon üst ucunda Z ekseni etrafındaki burulma momenti (tm)

mx2	: Kolon üst ucunda X ekseni etrafındaki eğilme momenti(tm)


Elverişsiz yükleme kombinasyonunu değerlerinden hesaplanan donatı alanıdır. (cm2)


Şartname gereği konması gereken donatı alanıdır. (cm2)


Kolonda bulunan toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan eksenel kuvvet, x ve y doğrultusundaki momentlerin  süperpoze edilmesi sonucunda  en büyük donatıyı veren yükleme kombinasyonu, bu yükleme kombinasyonun yeri ve aldığı değerleridir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Click this button to make your choice.


Major(+)  : Major aks doğrultusundaki kolon ve kirişlerin, deprem + yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.

Major(-)   : Major aks doğrultusundaki kolon ve kirişlerin, deprem - yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.

Minör(+)  : Minör aks doğrultusundaki kolon ve kirişlerin, deprem + yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.

Minör(-)   : Minör aks doğrultusundaki kolon ve kirişlerin, deprem - yönüne göre hesaplanan taşıma gücü momentleridir.

Mra, Mrü : Kolonun  sırasıyla alt ve üst taşıma gücü momentleri.

Mri, Mrj   : Kirişlerin sırasıyla sol ve sağ taşıma gücü momentleri.


1996 deprem yönetmeliğine göre 1. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


1996 deprem yönetmeliğine göre 2. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


1996 deprem yönetmeliğine göre 3. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


1996 deprem yönetmeliğine göre 4. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


1996 deprem yönetmeliğine göre 1. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


1996 deprem yönetmeliğine göre 2. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


1996 deprem yönetmeliğine göre 3. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


1996 deprem yönetmeliğine göre 4. deprem yüklemesi için, kolonun Vis/Vik oranı.


Kolonun üst düğüm noktasına bağlanan kirişlerin  mafsallı olup olmadığı rapor edilir.


Kolonun alt düğüm noktasına bağlanan kirişlerim mafsallı olup olmadığı rapor edilir.


Nd'in 0.1AcFck dan büyük olup olmadığı görüntülenir.

Nd  = Kolon  taşıma gücü momentleri hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en küçük yapan eksenel kuvveti

Ac  = Kolonun brüt enkesit  alanı

fck = Betonun karakteristik basınç dayanımı


Üstte kolon olup olmadığı bilgisidir.


Üst kolonda Nd'in 0.1AcFck dan büyük olup olmadığı görüntülenir.

Nd  = Kolon  taşıma gücü mpmentleri hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en küçük yapan eksenel kuvveti

Ac  = Kolonun brüt enkesit  alanı

fck = Betonun karakteristik basınç dayanımı


Click this button to make your choice.


Major   	: Major aks doğrultusu

Minör  	: Minör aks doğrultusu

Mha(i+1): Bir üst kolonun alt ucunda 1996 deprem yönetmeliği Bölüm 6'ya göre bulunan moment

Mhü	: Kolonun üst ucunda 1996 deprem yönetmeliği Bölüm 6'ya göre bulunan moment

Mha	: Kolonun alt ucunda 1996 deprem yönetmeliği Bölüm 6'ya göre bulunan moment

Mhü(i-1): Bir alt kolonun üst ucunda 1996 deprem yönetmeliği Bölüm 6'ya göre bulunan moment

Mp üst	: Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti

Mp alt	: Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda hesaplanan pekleşmeli taşıma gücü momenti

Mü	: Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment.

Ma	: Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin hesabında esas alınan moment.

Ve	: Kolon enine donatı hesabına esas alınan kesme kuvveti.


İşaretlendiğinde tüm katlardaki kolonları listeler.


Majör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Minör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Majör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Minör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Majör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Majör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Minör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Minör aks yönünde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulu, yazılan değerlerden incelenebilir.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Adı	: Temelin plandaki adıdır.

Balt	: Alt ampatman genişliğidir.(cm)

B	: Temel genişliğidir.

Büst	: Üst ampatman genişliğidir.(cm)

Sol Üst	: Sol üstte bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Sol Alt	: Sol altta  bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Montaj	: Montaj donatı adedi ve çapı

Düz	: Düz donatı adedi ve çapı

Pilye	: Pilye donatı adedi ve çapı

Sağ Üst	: Sağ üstte bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Sağ Alt	: Sağ altta  bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Etriye	: Etriyenin çapı, orta bölge ve sıklaştırma bölgesi aralığı

Ampatman	: Ampatmanda bulunan donatı çapı ve aralığı

MaxZGer.	: Sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan maksimum zemin gerilmesidir.

Değişiklik, ilgili hücreye çift tıklanarak yapılabilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Temel betonarme parametrelerini çağırır.


Temel betonarme hesabını yeniler.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Bir önceki satıra gider.


Bir sonraki satıra gider.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Temel uç kuvvetleri:

tzSOL	: Temel sol ucunda Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

mySOL	: Temel sol ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mbSOL	: Temel sol ucunda  burulma momenti (tm)

tzSSAĞ	: Temel sağ ucunda Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

mySAĞ	: Temel sağ ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mbSAĞ	: Temel sağl ucunda  burulma momenti (tm)


Temel uç kuvvetleri:

tz1	: Temel sol ucunda Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my1	: Temel sol ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb1	: Temel sol ucunda  burulma momenti (tm)

tz2	 Temel sağ ucunda Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my2	: Temel sağ ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb2	: Temel sağ ucunda  burulma momenti (tm)


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Sol ucun üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Sol ucun üst tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Sol ucun üst tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Açıklığın, üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Açıklıkta,  momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Açıklıktaki fazla donatı miktarı(cm2)


Sağ ucun üst tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Sağ ucun üst tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Sağ ucun üst tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Sol ucun üst  tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Maksimum açıklık momenti (tm)


Sağ ucun üst  tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Sol ucun alt  tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Sol ucun alt tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Sol ucun alt tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Açıklığın alt tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Açıklığın alt tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Açıklığın alt tarafında, toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Sağ ucun alt  tarafındaki toplam mevcut donatı alanı(cm2).


Sağ ucun alt tarafında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Sağ ucun alt tarafındaki fazla donatı miktarı(cm2)


Sol ucun alt tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Kiriş açıklığında oluşan moment değeri (tm)


Sağ ucun alt tarafında süperpozisyon sonucunda oluşan en olumsuz moment değeri (tm)


Click this button to make your choice.


Ampatman betonarme hesabında kullanılan moment.


Ampatman betonarme hesabında kullanılan moment.


Momentin oluştuğu yükleme kombinasyonudur.


Hangi ampatmanda hesap yapıdığı yazılır. (Üst ampatman ya da alt ampatman)


Moment değerinden hesaplanan donatı alanı(cm2)


Moment değerinden hesaplanan donatı alanı(cm2)


Şartname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Şartname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Click this button to make your choice.


Yükleme kombinasyonunun seçimine göre maksimum gerilmeden minimum gerilmeye kadar, bütün gerilme değerleri listelenir.


Analiz ayarlarında tanımlanabilinen yük katsayılarıyla çarpılmış yüklemeden oluşan zemin gerilmelerinin listelenmesi için kullanılır.


Sabit ve hareketli yüklerin toplamı ile oluşan zemin emniyet gerilmelerini listeler.


Sabit ve hareketli yüklerin, deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


Sabit ve hareketli yüklerin, deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


Sabit yüklerin 0.9 katı deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


Sabit yüklerin 0.9 katı deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


1. deprem yüklemesi


2. deprem yüklemesi


3. deprem yüklemesi


4. deprem yüklemesi


Bütün yüklemelerden oluşan minimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Bütün yüklemelerden oluşan minimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Bütün yüklemelerden oluşan maksimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Bütün yüklemelerden oluşan maksimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Click this button to make your choice.


Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvvetidir.  Kirişin sol ucu ve sağ ucu için iki tane Vd hesaplanır. Büyük olan değer kullanılır. Kiriş ucundaki, sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan kesme kuvvetleri süperpoze edilerek işaretleri de göz önüne alınarak, en büyük enine donatıyı veren kesme kuvveti hesaplanır.


Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvvetidir.  Kirişin sol ucu ve sağ ucu için iki tane Vd hesaplanır. Büyük olan değer kullanılır. Kiriş ucundaki, sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan kesme kuvvetleri süperpoze edilerek işaretleri de göz önüne alınarak, en büyük enine donatıyı veren kesme kuvveti hesaplanır.


Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvvetidir.  Kirişin sol ucu ve sağ ucu için iki tane Vd hesaplanır. Büyük olan değer kullanılır. Kiriş ucundaki, sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan kesme kuvvetleri süperpoze edilerek işaretleri de göz önüne alınarak, en büyük enine donatıyı veren kesme kuvveti hesaplanır.


Vd yi veren olumsuz yükleme kombinasyonudur.


Vd yi veren olumsuz yükleme kombinasyonudur.


Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.


Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.


Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.


Yükleme kombinasyonundan hesaplanan Vd dizayn kesme kuvvetinin yeridir.


Yükleme kombinasyonundan hesaplanan Vd dizayn kesme kuvvetinin yeridir.


Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.


Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.


Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.


Kesme kuvveti hesabı sonucunda bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır.


Kesme kuvveti hesabı sonucunda bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır.


Kesme kuvveti hesabı sonucunda bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır.


Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.


Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.


Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.


Etriyenin adedi, donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesindeki aralığıdır.


Etriyenin adedi, donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesindeki aralığıdır.


Click this button to make your choice.


Açılımlarda mesnette gösterilen aksların adlarının ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Açılımlarda mesnette gösterilen aksların adlarının ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Obje adlarının ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Obje adlarının ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Açılım konturunun ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Açılım konturunun ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Açılımlarda mesnette gösterilen aks çizgilerinin ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Açılımlarda mesnette gösterilen aks çizgilerinin ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ve parça donatı uzunlukları yazılarının ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ve parça donatı uzunlukları yazılarının ne renk olacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Donatıların ne renkte çizileceği, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Donatıların ne renkte çizileceği, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgilerinin ne renkte çizileceği, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgilerinin ne renkte çizileceği, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Donatı toplam uzunlukların ne renkte yazılacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Donatı toplam uzunlukların ne renkte yazılacağı, tıklandığında açılan renk paletinden seçilir. Renk paletindeki renk butonları, shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Alt kısımda tariflenen standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir patfa eni değeri de girilebilir.


Alt kısımda tariflenen standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir patfa eni değeri de girilebilir.


Alt kısımda tariflenen standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir patfa boyu değeri de girilebilir.


Alt kısımda tariflenen standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir patfa boyu değeri de girilebilir.


Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.


Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.


Standart pafta tanımlarından biri seçilebilir.


Yerleşimin yatay mı, dikey mi olacağı sol tuş ile tıklanarak seçilir.


Yerleşimin yatay mı, dikey mi olacağı sol tuş ile tıklanarak seçilir.


Yerleşimin yatay mı, dikey mi olacağı sol tuş ile tıklanarak seçilir.


Yerleşimin yatay mı, dikey mi olacağı sol tuş ile tıklanarak seçilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


İlgili başlığı seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Paftanın üsttünden ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Paftanın üsttünden ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.


Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.


Paftanın altından ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Paftanın altından ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.


Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.


Paftanın soldan ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Paftanın soldan ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Paftanın sağdan ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Paftanın sağdan ne kadar boşluk bırakılacağı girilir.


Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonaraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.


Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonaraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.


Açılım isimlerini sıraya sokar ve pafta yerleşimini bu sıraya göre yapılır.


Kirişlerde, pilyelerin düşey hesap moment sıfır noktasına göre kırılarak çizilmesi isteniyorsa işaretlenir. İşaretli değilse, pilyelerin kırım yeri 30 cm veya kiriş yüksekliğinin yarısıdır. Bu durumda pilye alt parça boyu, kiriş temiz açıklığının yarısından küçükse pilye kırılmaz. Aksi durumda kırılır.


Sadece seçilen objelerin açılımlarını almak isteniyorsa işaretlenir. Bu seçenek ile sadece seçilen elemanlanları çizdirebilirsiniz. İşaretli ise ve eleman seçilmediyse (kiriş, bağ kirişi v.b.) pafta boş gelir.


Açılımlarda ve planlarda kullanılan bütün yazıların yazı yüksekliği, bu satıra yazılan katsayı ile çarpılır. Böylece farklı ölçekli çizimlerde yazı yüksekliklerini uygun boyuta getirmek mümkündür. Örneğin, kalıp planları ve aplikasyonda kullanılan bütün yazılar default(varsayılan) 1/50 ölçeğe göre ayarlanmıştır. 1/100 ölçeğe göre çizim alınacaksa yazıların küçülmemesi için yazı büyütme faktörü 2 olarak girilebilir. Böylece 1/100 ölçekli çizimlerde de uygun yazı yüksekliğinde çizim alınabilir.


Açılımlarda ve planlarda kullanılan bütün yazıların yazı yüksekliği, bu satıra yazılan katsayı ile çarpılır. Böylece farklı ölçekli çizimlerde yazı yüksekliklerini uygun boyuta getirmek mümkündür. Örneğin, kalıp planları ve aplikasyonda kullanılan bütün yazılar default(varsayılan) 1/50 ölçeğe göre ayarlanmıştır. 1/100 ölçeğe göre çizim alınacaksa yazıların küçülmemesi için yazı büyütme faktörü 2 olarak girilebilir. Böylece 1/100 ölçekli çizimlerde de uygun yazı yüksekliğinde çizim alınabilir.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


döşeme analizi sonucunda otomatik olarak tespit edilen donatı çizim tipi ve çalışma şekli dışında,  farklı bir seçim yapmak için kullanılır. Burada yapılacak herhangi bir müdahale ile döşeme analizi ve donatı çizim şekli değiştirir.

Donatı Tipi:

Çift Yön	: Düz ve pilyeden oluşan donatı tipini tarifler.

Alt Düz	: Alta sadece düz donatı(piyesiz donatı)  atılıp atılmayacağını belirler.

Konsol	: Konsol donatı konulup konulmayacağını düzenler.

Üst Donatı	: Üstte düz donatının konulup konulmayacağını belirler.

Çalışma Şekli:

Tanımsız	: Döşemenin çalışma şekli belirlenemediği durumlarda program tarafından işaretlenir. Bu durumda, döşeme çalışma şekli uygun seçenek işaretlenerek belirtilmelidir.

Çift Yön Kısa	: Kısa doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Kısa	: Kısa doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Çift Yön Uzun	: Uzun doğrultuda iki yönlü çalışan döşemeyi tarifler.

Tek Yön Uzun	: Uzun doğrultuda tek yönlü çalışan döşemeyi tarifler.


Kullanılan donatının döşemede kaç metrelik mesafeye yerleştirileceği izlenebilir. Buraya yazılan değerin değiştirilmesi döşeme donatı adedini etkiler. Örneğin, geçerli olduğu mesafe 4 metre, döşeme donatısı ise fi8/36 olsun. Donatı adedi 400 cm./36=11.11; 11 adet 8' lik donatı demektir.


Kullanılan donatının döşemede kaç metrelik mesafeye yerleştirileceği izlenebilir. Buraya yazılan değerin değiştirilmesi döşeme donatı adedini etkiler. Örneğin, geçerli olduğu mesafe 4 metre, döşeme donatısı ise fi8/36 olsun. Donatı adedi 400 cm./36=11.11; 11 adet 8' lik donatı demektir.


Click this button to make your choice.


Adı	: Tekil temelin plandaki adıdır.

XL,YL	: Temelin boyutlarıdır.(eni, boyu) (cm)

Asal Eksen	: Asal eksen doğrultusundaki donatı adedi ve çapıdır.

Dik Eksen	: Dik eksen doğrultusundaki donatı adedi ve çapıdır.

Hkol	: Kolon kenarındaki temel yüksekliğidir.(cm)

Hken	: Kenardaki temel yüksekliğidir.(cm)

MaxZGer	: Maksimum zemin gerilmesidir.(t/m2)

Burada bulunan bütün değerlere, ilgili hücrenin üstünde çift tıklanarak müdahale edilebilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Tekil temel betonarme parametrelerini çağırır.


Tekil temel betonarme hesabını yeniler.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Bir önceki satıra gider.


Bir sonraki satıra gider.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Tekil temelin yatay ve dikey doğrultusundaki dizayn momentleri (cm2)


Tekil temelin yatay doğrultusundaki dizayn momentleri (cm2)


Tekil temelin dikey doğrultusundaki dizayn momentleri (cm2)


Tekil temelin yatay ve dikey doğrultusunda dizayn momentten hesaplanan donatı alanları (cm2)


Tekil temelin yatay doğrultusunda dizayn momentten hesaplanan donatı alanları (cm2)


Tekil temelin dikey doğrultusunda dizayn momentten hesaplanan donatı alanları (cm2)


Tekil temelin yatay ve dikey doğrultusunda şartname gereği konulması gereken donatı alanı(cm2)


Tekil temelin yatay doğrultusunda şartname gereği konulması gereken donatı alanı(cm2)


Tekil temelin dikey doğrultusunda şartname gereği konulması gereken donatı alanı(cm2)


Tekil temelin yatay ve dikey doğrultusunda toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Tekil temelin yatay doğrultusunda toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Tekil temelin dikey doğrultusunda toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Yatay doğrultuda dizayn momentin hesaplandığı yükleme kombinasyonu ve yeri.


Dikey doğrultuda dizayn momentin hesaplandığı yükleme kombinasyonu ve yeri.


Yatay doğrultuda dizayn momentin hesaplandığı yükleme kombinasyonu ve yeri.


Dikey doğrultuda dizayn momentin hesaplandığı yükleme kombinasyonu ve yeri.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Click this button to make your choice.


Yükleme kombinasyonunun seçimine göre maksimum gerilmeden minimum gerilmeye kadar, bütün gerilme değerleri listelenir.


1.deprem yüklemesi


2.deprem yüklemesi


3.deprem yüklemesi


4.deprem yüklemesi


Analiz ayarlarında tanımlanabilinen yük katsayılarıyla çarpılmış yüklemeden oluşan zemin gerilmelerinin listelenmesi için kullanılır.


Sabit ve hareketli yüklerin toplamı ile oluşan zemin emniyet gerilmelerini listeler.


Sabit ve hareketli yüklerin, deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


Sabit ve hareketli yüklerin, deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


Sabit yüklerin 0.9 katı deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


Sabit yüklerin 0.9 katı deprem yüklemesi ile süperpoze edilerek oluşturulan zemin emniyet gerilmelerini listeler. Alt kısımda seçilebilen E1, E2, E3, E4 deprem yüklemelerinin seçenekleri işaretlenerek her biri için bu liste alınabilir.


Bütün yüklemelerden oluşan minimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Bütün yüklemelerden oluşan minimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Bütün yüklemelerden oluşan maksimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Bütün yüklemelerden oluşan maksimum zemin gerilmesidir. (t/m2)


Click this button to make your choice.


Yatay doğrultudaki kesme kuvveti (t)


Yatay doğrultudaki kesme kuvveti (t)


Zımbalama dayanımı


Zımbalama dayanımı


Dikey doğrultudaki kesme kuvveti (t)


Dikey doğrultudaki kesme kuvveti (t)


Zımbalama yükü (t)


Zımbalama yükü (t)


Yatay doğrultudaki eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti (t)


Yatay doğrultudaki eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti (t)


Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi (t/m2)


Zımbalama kesitinde oluşan kayma gerilmesi (t/m2)


Dikey doğrultudaki eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti (t)


Dikey doğrultudaki eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvveti (t)


Zımbalama çevresi


Zımbalama çevresi


Tekil temel eksenel yükü(t)


Tekil temel eksenel yükü(t)


Zımbalama çevresindeki zemin gerilmesi (t/m2)


Zımbalama çevresindeki zemin gerilmesi (t/m2)


Click this button to make your choice.


Döşemeler betonarme hesap aksına göre listelenir.

Adı	: Döşemenin plandaki adı

No	: Betonarme hesap aksı numarası (Döşemedeki betonarme hesap aksı sayısı kadar)

Sol	: İlgili betonarme hesap aksında, sol mesnette hesaplanan donatı (ilave)

Açıklık	: İlgili betonarme hesap aksında, açıklıkta hesaplanan donatı

Sağ	: İlgili betonarme hesap aksında, sağ mesnette hesaplanan donatı (ilave)


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin


Bir önceki satıra gider.


Bir sonraki satıra gider.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Betonarme hesap aksının solunda hesaplanan moment(tm/m) ve donatı alanları(cm2)


Betonarme hesap aksının açıklığında hesaplanan moment(tm/m) ve donatı alanları(cm2)


Betonarme hesap aksının sağında hesaplanan moment(tm/m) ve donatı alanları(cm2)


Betonarme hesap aksında hesaplanan moment değerleri (tm/m)


Betonarme hesap aksının solunda hesaplanan moment değeri (tm/m)


Betonarme hesap aksının açıklığında hesaplanan moment değeri (tm/m)


Betonarme hesap aksının sağında hesaplanan moment değeri (tm/m)


Hesaplanan donatı alanı(cm2)


Betonarme hesap aksının solunda hesaplanan donatı alanı değeri(cm2)


Betonarme hesap aksının açıklığında hesaplanan donatı alanı değeri(cm2)


Betonarme hesap aksının sağında hesaplanan donatı alanı değeri(cm2)


Gereken donatı alanı(cm2).


Betonarme hesap aksının solunda, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Betonarme hesap aksının açıklığında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Betonarme hesap aksının sağında, momentten hesaplanan donatı alanı ile şartname gereği konması gereken donatı alanından büyük olanı(cm2)


Toplam donatı alanı(cm2)


Betonarme hesap aksının solunda bulunan toplam donatı alanı (cm2)


Betonarme hesap aksının açıklığında bulunan toplam donatı alanı (cm2)


Betonarme hesap aksının sağında bulunan toplam donatı alanı (cm2)


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Click this button to make your choice.


Adı	: Nervür/kasetin plandaki adı ile nervür/kaset ayarlarında tanımlanan tipik nervür/kasetin numarasıdır.

B	: Tipik nervürün genişliğidir.(cm)

H	: Tipik nervürün yüksekliğidir.(cm)

Sol Üst	: Sol üstte bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Sol Alt	: Sol altta  bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Montaj	: Montaj donatı adedi ve çapı

Düz	: Düz donatı adedi ve çapı

Pilye	: Pilye donatı adedi ve çapı

Sağ Üst	: Sağ üstte bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Sağ Alt	: Sağ altta  bulunan donatı miktarı  (adet ve çap)

Etriye	: Kiriş etriyesinin çapı, orta bölge ve sıklaştırma bölgesi aralığı

Burada bulunan bütün değerlere, üsttünde çift tıklanarak müdahale edilebilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Bir önceki satıra gider.


Bir  sonraki  satıra gider.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Nervür/ Kaset uç kuvvetleri:

tz1	: Sol ucundaki Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my1	: Sol ucundaki Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

tz2	: Sağ ucundaki Z ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my2	: Sağ ucundaki Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Sol uçta üst tarafta momentten bulunan donatı alanı(cm2)


Sol uçta üst tarafta şartname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Sol uçta üst tarafta toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Açıklıkta üst tarafta momentten bulunan donatı alanı(cm2)


Açıklıkta üst tarafta şatname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Açıklıkta üst tarafta bulunan toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Sağ uçta üst tarafta momentten bulunan donatı alanı(cm2)


Sağ uçta üst tarafta şartname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Sağ uçta üst tarafta toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Sol uçda üst tarafta moment değeri (tm)


Açıklıkta üstte oluşan moment değeri (tm)


Sağ uçta üst tarafta moment değeri (tm)


Sol uçta alt tarafta momentten bulunan donatı alanı(cm2)


Sol uçta alt tarafta şartname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Sol uçta alt tarafta toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Açıklık momentinin maksimum olduğu yerde, momentten bulunan donatı alanı(cm2)


Açıklık momentinin maksimum olduğu yerde, şartname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Açıklık momentinin maksimum olduğu yerde, toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Sağ uçta alt tarafta momentten bulunan donatı alanı(cm2)


Sağ uçta alt tarafta şartname gereği konması gereken donatı alanı(cm2)


Sağ uçta alt tarafta toplam mevcut donatı alanı(cm2)


Sol uçda alt tarafta moment değeri (tm)


Maksimum açıklık momenti (tm)


Sağ uçta alt tarafta moment değeri (tm)


Click this button to make your choice.


Adı	: Panelin plandaki adıdır.

B	: Panelin genişliğidir.(cm)

H	: Panelin uzunluğudur.(cm)

Sol	: Sol bölgeye ait (kafa) donatı adedi ve çapı

Orta	: Orta bölgeye ait donatı adedi ve çapı

Sağ	: Sağ bölgeye ait (kafa) donatı adedi ve çapı

Yat.

Gövde	: Panel etriyesinin çapı ve aralığıdır.

Purs	: Panelin toplam pursantajıdır.

S.g.Purs: Panel kesitinin statikçe gerekli pursantajıdır.

As	: Panel kesitine konması gereken toplam  donatı alanıdır. (cm2)

Ger.As	: Panel betonarme hesabında bulunan donatı alanı ile şartname gereği hesaplanan donatı alanından büyük olanıdır.(cm2)

Fazla As	: Kolonda bulunan fazla donatı alanıdır. (cm2)


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Panel betonarme parametrelerini çağırır.


Panel betonarme hesabını yeniler.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


İlgili başlığı tıklayarak seçin.


Bir önceki satıra gider.


Bir sonraki satıra gider.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Panel üst ve alt uç kuvvetleri:

Yük	: Yükleme adı. E1, E2, E3, E4 sırasıyla X ve Y yönü %5 eksantristeli deprem yüklemeleri. G sabit yük yüklemesi, Q hareketli yük yüklemesi, W1, W2, W3, W4 rüzgar, H1, H2, H3, H4 toprak itkisi yüklemeleri.

ty1	: Panel alt ucunda Y ekseni doğrultusundaki  kesme kuvveti.(t)

tz1	: Panel alt ucunda Z ekseni doğrultultusundaki normal kuvvet (t)

tx1	: Panel alt ucunda X ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my1	: Panel alt ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb1	: Panel alt ucunda Z ekseni etrafındaki burulma momenti (tm)

mx1	: Panel alt ucunda X ekseni etrafındaki eğilme momenti(tm)

ty2	: Panel üst ucunda Y ekseni doğrultusundaki  kesme kuvveti.(t)

tz2	: Panel üst ucunda Z ekseni doğrultultusundaki normal kuvvet (t)

tx2	: Panel üst ucunda X ekseni doğrultusundaki kesme kuvveti (t)

my2	: Panel üst ucunda Y ekseni etrafındaki eğilme momenti (tm)

mb2	: Panel üst ucunda Z ekseni etrafındaki burulma momenti (tm)

mx2	: Panel üst ucunda X ekseni etrafındaki eğilme momenti(tm)


Panelin sol ucu için kesit tesirlerinden hesaplanan donatı alanı(cm2)


Panelin sol ucu için şartname gereği konulması gereken donatı alanı(cm2)


Uç bölgesindeki mevcut toplam donatı alanı(cm2)


Panelin orta bölgesi için kesit tesirlerinden hesaplanan donatı alanı(cm2)


Panelin orta bölgesi için şartname gereği konulması gereken donatı alanı(cm2)


Panelin orta bölgesindeki mevcut toplam donatı alanı(cm2)


Panelin sol ucu için kesit tesirlerinden hesaplanan donatı alanı(cm2)


Panelin sol ucu için şartname gereği konulması gereken donatı alanı(cm2)


Uç bölgesindeki mevcut toplam donatı alanı(cm2)


Sabit, hareketli ve yatay yüklemelerden bulunan eksenel kuvvet, x ve y doğrultusundaki momentlerin  süperpoze edilmesi sonucunda  en büyük donatıyı veren yükleme kombinasyonu, bu yükleme kombinasyonun yeri ve aldığı değerleridir.


Click this button to make your choice.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik basınç dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen beton sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Çelik akma dayanımı. Statik ayarlarda tanımlanabilen çelik sınıfına göre belirlenmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Basınç) Hesap dayanımı, beton karakteristik basıç dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Çelik hesap dayanımı. Hesap dayanımı, çelik akma dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen çelik güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Beton karakteristik hesap dayanımı. (Çekme) Hesap dayanımı, beton karakteristik çekme dayanımının, statik ayarlarda tanımlanabilen beton güvenlik katsayısına bölümüyle elde edilmiştir.


Noktasal yükün zati ağırlığı girilir.


Noktasal yükün hareketli ağırlığı girilir.


Çizgisel yükün zati ağırlığı girilir.


Çizgisel yükün hareketli ağırlığı girilir.


Çizgisel ve noktasal yüklerin plandaki rengi, tıklandığında çıkan renk paletinden seçilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Noktasal yükün zati ağırlığı girilir.


Noktasal yükün zati ağırlığı girilir.


Noktasal yükün hareketli ağırlığı girilir.


Noktasal yükün hareketli ağırlığı girilir.


Çizgisel yükün zati ağırlığı girilir.


Çizgisel yükün zati ağırlığı girilir.


Çizgisel yükün hareketli ağırlığı girilir.


Çizgisel yükün hareketli ağırlığı girilir.


Çizgisel ve noktasal yüklerin plandaki rengi, tıklandığında çıkan renk paletinden seçilir.


Donatı adedi ve çapı


Donatı adedi ve çapı


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Donatı adedi ve çapı


Donatı adedi ve çapı


Etriye donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.


Etriye donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Etriye donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.


Etriye donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.


Etriye donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.


Etriye donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.


Etriye donatı çapı, orta ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.


Donatı çapı ve aralığıdır.


Donatı çapı ve aralığıdır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Donatı çapı ve aralığıdır.


Donatı çapı ve aralığıdır.


Donatı çapı ve aralığıdır.


Tıklandığında bir liste açılır. Listeden bir ifade seçilir. İfadenin sağ tarafına operatör yazılır. Operatörün sağına numerik bir değer yazılır. Enter veya ekle tuşuna basarak koşul listeye eklenir. Aynı anda listeye birden fazla koşul eklenebilir. Tamam butonuna basıldığında listede alt alta yazılan koşulların tümünü birden sağlayan elemanlar filitre edilerek listelenir. Listeden eleman seçmek yerine yeni komut satırına listede olan komutlar yazılarak da girilebilir.

Koşullarda sorgulanacak operatörler şunlardır.

> 	Büyüktür. Örnek: B>20

<	Küçüktür. Örnek: H<60

=	Eşittir. Örnek: VD=5.60

>=	Büyük eşit. Örnek: PILYE>=2

<=	Küçük eşit. Örnek: DUZ<=5

!=	Farklı(Eşit değil). Örnek: B!=60

Kolon donatıları için bir örnek:

Listeden B'si 30 cm'den küçük kolonları filitre etmek isteyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük kolonlar listelenir.

Bir örnek daha verelim.

Bu defa da B'si 30 cm.'den küçük, aynı zamanda da pursantajı 0.015'den büyük kolonları listeleyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Yeni komut satırına:PURS>0.015 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece ikinci komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük aynı zamanda da pursantajı 0.015 den büyük kolonlar listelenir.

Koşula hiç bir kolon girmiyorsa ekran boş gelir. Koşula tüm kolonlar giriyorsa, tüm kolonlar listelenir.


Tıklandığında bir liste açılır. Listeden bir ifade seçilir. İfadenin sağ tarafına operatör yazılır. Operatörün sağına numerik bir değer yazılır. Enter veya ekle tuşuna basarak koşul listeye eklenir. Aynı anda listeye birden fazla koşul eklenebilir. Tamam butonuna basıldığında listede alt alta yazılan koşulların tümünü birden sağlayan elemanlar filitre edilerek listelenir. Listeden eleman seçmek yerine yeni komut satırına listede olan komutlar yazılarak da girilebilir.

Koşullarda sorgulanacak operatörler şunlardır.

> 	Büyüktür. Örnek: B>20

<	Küçüktür. Örnek: H<60

=	Eşittir. Örnek: VD=5.60

>=	Büyük eşit. Örnek: PILYE>=2

<=	Küçük eşit. Örnek: DUZ<=5

!=	Farklı(Eşit değil). Örnek: B!=60

Kolon donatıları için bir örnek:

Listeden B'si 30 cm'den küçük kolonları filitre etmek isteyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük kolonlar listelenir.

Bir örnek daha verelim.

Bu defa da B'si 30 cm.'den küçük, aynı zamanda da pursantajı 0.015'den büyük kolonları listeleyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Yeni komut satırına:PURS>0.015 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece ikinci komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük aynı zamanda da pursantajı 0.015 den büyük kolonlar listelenir.

Koşula hiç bir kolon girmiyorsa ekran boş gelir. Koşula tüm kolonlar giriyorsa, tüm kolonlar listelenir.


Tıklandığında bir liste açılır. Listeden bir ifade seçilir. İfadenin sağ tarafına operatör yazılır. Operatörün sağına numerik bir değer yazılır. Enter veya ekle tuşuna basarak koşul listeye eklenir. Aynı anda listeye birden fazla koşul eklenebilir. Tamam butonuna basıldığında listede alt alta yazılan koşulların tümünü birden sağlayan elemanlar filitre edilerek listelenir. Listeden eleman seçmek yerine yeni komut satırına listede olan komutlar yazılarak da girilebilir.

Koşullarda sorgulanacak operatörler şunlardır.

> 	Büyüktür. Örnek: B>20

<	Küçüktür. Örnek: H<60

=	Eşittir. Örnek: VD=5.60

>=	Büyük eşit. Örnek: PILYE>=2

<=	Küçük eşit. Örnek: DUZ<=5

!=	Farklı(Eşit değil). Örnek: B!=60

Kolon donatıları için bir örnek:

Listeden B'si 30 cm'den küçük kolonları filitre etmek isteyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük kolonlar listelenir.

Bir örnek daha verelim.

Bu defa da B'si 30 cm.'den küçük, aynı zamanda da pursantajı 0.015'den büyük kolonları listeleyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Yeni komut satırına:PURS>0.015 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece ikinci komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük aynı zamanda da pursantajı 0.015 den büyük kolonlar listelenir.

Koşula hiç bir kolon girmiyorsa ekran boş gelir. Koşula tüm kolonlar giriyorsa, tüm kolonlar listelenir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Tıklandığında bir liste açılır. Listeden bir ifade seçilir. İfadenin sağ tarafına operatör yazılır. Operatörün sağına numerik bir değer yazılır. Enter veya ekle tuşuna basarak koşul listeye eklenir. Aynı anda listeye birden fazla koşul eklenebilir. Tamam butonuna basıldığında listede alt alta yazılan koşulların tümünü birden sağlayan elemanlar filitre edilerek listelenir. Listeden eleman seçmek yerine yeni komut satırına listede olan komutlar yazılarak da girilebilir.

Koşullarda sorgulanacak operatörler şunlardır.

> 	Büyüktür. Örnek: B>20

<	Küçüktür. Örnek: H<60

=	Eşittir. Örnek: VD=5.60

>=	Büyük eşit. Örnek: PILYE>=2

<=	Küçük eşit. Örnek: DUZ<=5

!=	Farklı(Eşit değil). Örnek: B!=60

Kolon donatıları için bir örnek:

Listeden B'si 30 cm'den küçük kolonları filitre etmek isteyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük kolonlar listelenir.

Bir örnek daha verelim.

Bu defa da B'si 30 cm.'den küçük, aynı zamanda da pursantajı 0.015'den büyük kolonları listeleyelim.

Yeni komut satırına: B<30 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece komut listeye eklenmiş olur.

Yeni komut satırına:PURS>0.015 yazılır.

Ekle butonuna veya enter tuşuna basılır.

Böylece ikinci komut listeye eklenmiş olur.

Tamam butonuna bastığımızda sadece B'si 30 cm.'den küçük aynı zamanda da pursantajı 0.015 den büyük kolonlar listelenir.

Koşula hiç bir kolon girmiyorsa ekran boş gelir. Koşula tüm kolonlar giriyorsa, tüm kolonlar listelenir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Döşemeler düğüm noktalarını birbirine bağlayan sonsuz rijit diyaframlardır. Düğüm noktaları döşeme ile birbirine bağlanıyorsa birbirinden bağımsız deplasman yapamaz. Düğüm noktaları döşeme ile ilişkili değilse, düğüm noktasının deplasmanı o katın deplasmanından bağımsız düşünülmesi gereklidir. Üstü serbest kolon bu durumu kontrol eden değişkendir.   İşaretli ise kattan bağımsız. İşaretli değil ise kata bağımlıdır.


Döşemeler düğüm noktalarını birbirine bağlayan sonsuz rijit diyaframlardır. Düğüm noktaları döşeme ile birbirine bağlanıyorsa birbirinden bağımsız deplasman yapamaz. Düğüm noktaları döşeme ile ilişkili değilse, düğüm noktasının deplasmanı o katın deplasmanından bağımsız düşünülmesi gereklidir. Üstü serbest kolon bu durumu kontrol eden değişkendir.   İşaretli ise kattan bağımsız. İşaretli değil ise kata bağımlıdır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Analiz sonucunda kirişin mesnetlenme durumu otomatik olarak tespit edilir. Bununla beraber, kirişin konsolluk durumu bu seçeneklerle değiştirilebilinir. Kiriş sol konsol olarak çalıştırılacaksa sol konsol satırı, sağ konsol olarak çalıştırılacaksa sağ konsol satırı işaretlenir.

Sol konsol: Sol ucu boşta

Sağ konsol:Sağ ucu boşta


Analiz sonucunda kirişin mesnetlenme durumu otomatik olarak tespit edilir. Bununla beraber, kirişin konsolluk durumu bu seçeneklerle değiştirilebilinir. Kiriş sol konsol olarak çalıştırılacaksa sol konsol satırı, sağ konsol olarak çalıştırılacaksa sağ konsol satırı işaretlenir.

Sol konsol: Sol ucu boşta

Sağ konsol:Sağ ucu boşta


Analiz sonucunda kirişin mesnetlenme durumu otomatik olarak tespit edilir. Bununla beraber, kirişin konsolluk durumu bu seçeneklerle değiştirilebilinir. Kiriş sol konsol olarak çalıştırılacaksa sol konsol satırı, sağ konsol olarak çalıştırılacaksa sağ konsol satırı işaretlenir.

Sol konsol: Sol ucu boşta

Sağ konsol:Sağ ucu boşta


Analiz sonucunda kirişin mesnetlenme durumu otomatik olarak tespit edilir. Bununla beraber, kirişin konsolluk durumu bu seçeneklerle değiştirilebilinir. Kiriş sol konsol olarak çalıştırılacaksa sol konsol satırı, sağ konsol olarak çalıştırılacaksa sağ konsol satırı işaretlenir.

Sol konsol: Sol ucu boşta

Sağ konsol:Sağ ucu boşta


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme hatları  arasındaki mesafe girilir.


Ölçülendirme hatları  arasındaki mesafe girilir.


Programın virgülden sonra, varsa, kaç haneyi dikkate alacağı yazılır. (Önerilen, santimetre ölçülendirme için 1, metre ölçülendirme için 2)


Programın virgülden sonra, varsa, kaç haneyi dikkate alacağı yazılır. (Önerilen, santimetre ölçülendirme için 1, metre ölçülendirme için 2)


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirme yazısı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme yazısı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgisi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgisi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ayıraç rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ayıraç rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


İç ölçülendirmede, duvar ölçülerinin duvardan ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


İç ölçülendirmede, duvar ölçülerinin duvardan ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


İç ölçülendirmede, duvar ölçülerinin duvardan ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


İç ölçülendirmede, duvar ölçülerinin duvardan ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


Kesişim ölçülendirme yaparken toplam ölçünün ikinci birboyut hattı olarak çizilmesi isteniyorsa mouse'un sol tuşu işe işaretlenir.


Kesişim ölçülendirme yaparken, seçilen her bir noktanın arasındaki mesafe, boyut hattı olarak çizilmesi isteniyorsa mouse'un sol tuşu işe işaretlenir.


Tıkladığınızda ekrana yazı tipi ayarları gelir. Ölçülendirme yazısının yazı tipini buradan ayarlayabilirsiniz.


Tıkladığınızda ekrana yazı tipi ayarları gelir. Ölçülendirme yazısının yazı tipini buradan ayarlayabilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Enter your input in this field.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Check your desired options.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Check your desired options.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Check your desired options.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Çerçeve rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Pafta başlık yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir. (m)


Çerçeve rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Pafta başlık yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Seçilen kolonun uzun kenar boyutu burada değiştirilir. Bu satıra yazılan değer yeni kolon boyutu olarak dikkate alınır. Değerin önüne + işareti konulursa, ilk boyuta eklenecek demektir. - işareti konulursa çıkartılacaktır. Örneğin yatay boyutu 50 olan bir kolon üzerinde işlem yapılacak.

a)  55 yazılırsa kolonun yatay boyutu 55 olacaktır.

b)  +10 yazılırsa, kolonun yatay boyutu 50+10=60 olacaktır.

c)  -10 yazılırsa, kolonun yatay boyutu 50-10=40 olacaktır.


Seçilen kolonun dikey boyutu burada değiştirilir. Bu satıra yazılan değer yeni kolon boyutu olarak dikkate alınır. Değerin önüne + işareti konulursa, ilk boyuta eklenecek demektir. - işareti konulursa çıkartılacaktır. Örneğin dikey boyutu 30 olan bir kolon üzerinde işlem yapılacak.

a)  25 yazılırsa kolonun dikey boyutu 25 olacaktır.

b)  +5 yazılırsa, kolonun dikey boyutu 30+5=35 olacaktır.

c)  -5 yazılırsa, kolonun dikey boyutu 30-5=25 olacaktır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Seçilen kolonun uzun kenar boyutu burada değiştirilir. Bu satıra yazılan değer yeni kolon boyutu olarak dikkate alınır. Değerin önüne + işareti konulursa, ilk boyuta eklenecek demektir. - işareti konulursa çıkartılacaktır. Örneğin yatay boyutu 50 olan bir kolon üzerinde işlem yapılacak.

a)  55 yazılırsa kolonun yatay boyutu 55 olacaktır.

b)  +10 yazılırsa, kolonun yatay boyutu 50+10=60 olacaktır.

c)  -10 yazılırsa, kolonun yatay boyutu 50-10=40 olacaktır.


Seçilen kolonun uzun kenar boyutu burada değiştirilir. Bu satıra yazılan değer yeni kolon boyutu olarak dikkate alınır. Değerin önüne + işareti konulursa, ilk boyuta eklenecek demektir. - işareti konulursa çıkartılacaktır. Örneğin yatay boyutu 50 olan bir kolon üzerinde işlem yapılacak.

a)  55 yazılırsa kolonun yatay boyutu 55 olacaktır.

b)  +10 yazılırsa, kolonun yatay boyutu 50+10=60 olacaktır.

c)  -10 yazılırsa, kolonun yatay boyutu 50-10=40 olacaktır.


Seçilen kolonun kısa kenar boyutu burada değiştirilir. Bu satıra yazılan değer yeni kolon boyutu olarak dikkate alınır. Değerin önüne + işareti konulursa, ilk boyuta eklenecek demektir. - işareti konulursa çıkartılacaktır. Örneğin dikey boyutu 30 olan bir kolon üzerinde işlem yapılacak.

a)  25 yazılırsa kolonun dikey boyutu 25 olacaktır.

b)  +5 yazılırsa, kolonun dikey boyutu 30+5=35 olacaktır.

c)  -5 yazılırsa, kolonun dikey boyutu 30-5=25 olacaktır.


Seçilen kolonun dikey boyutu burada değiştirilir. Bu satıra yazılan değer yeni kolon boyutu olarak dikkate alınır. Değerin önüne + işareti konulursa, ilk boyuta eklenecek demektir. - işareti konulursa çıkartılacaktır. Örneğin dikey boyutu 30 olan bir kolon üzerinde işlem yapılacak.

a)  25 yazılırsa kolonun dikey boyutu 25 olacaktır.

b)  +5 yazılırsa, kolonun dikey boyutu 30+5=35 olacaktır.

c)  -5 yazılırsa, kolonun dikey boyutu 30-5=25 olacaktır.


İşaretlenip tamam butonu tıklandığında örneğin 60/25 girilen kolon 25/60 olur.


Söz konusu kolonun, kolon boyutlarında yapılan değişikliklerin üst katlara da uygulanmasını istiyorsanız işaretleyin.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Tüm projenin raporunu, rapor seçimleri bölümünde işaretlenen başlıklara göre bir seferde basar. Bu opsiyonu etkileyen başka bir unsur ise kat parametrelerinde bulunan rapor seçeneğidir. Rapor seçeneği işaretli değilse, ilgili kata ait bilgiler basılmaz. Dinamik analiz, kat genel bilgileri,  katlara etkiyen yükler, kat deplasmanları, yapı uzay çerçeve bilgileri ve uç kuvvetleri, kat parametlerinden rapor seçeneğini hangi opsiyonda seçilirse seçilsin, rapor seçimleri bölümünde işaretli olması durumunda ilgili kat için basılır.


Çalışılan katın, rapor seçiminde işaretlenen başlıklarını raporlar.


İşaretli ise planda sadece seçilen elemanları raporlar. Raporun alınması için ayrıca rapor seçimleri bölümünde, seçilen eleman grubuna ait satırın da işaretlenmesi gereklidir.


Her bir başlığın ayrı sayfalar olarak basılması isteniyorsa işaretlenir. İşaretli olmadığı durumda, printer ayarlarında seçilen sayfa boyutuna göre, rapor, başlık gözetmeden sayfalara bölünür.


Rapor seçimleri bölümündeki tüm satırları işaretler.


Rapor seçimleri bölümündeki işaretlenmiş tüm satırların işaretlerini kaldırır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Rapor harflerinin büyük karakterde basılması isteniyorsa büyük seçeneği, aksi durumda küçük seçeneği işaretlenir. Ayrıca, rapor harf yüksekliği, rapor oluşturulduktan sonra da ayarlanabilir.


Rapor harflerinin büyük karakterde basılması isteniyorsa büyük seçeneği, aksi durumda küçük seçeneği işaretlenir. Ayrıca, rapor harf yüksekliği, rapor oluşturulduktan sonra da ayarlanabilir.


Rapor harflerinin büyük karakterde basılması isteniyorsa büyük seçeneği, aksi durumda küçük seçeneği işaretlenir. Ayrıca, rapor harf yüksekliği, rapor oluşturulduktan sonra da ayarlanabilir.


Raporda yazılmak üzere projeyi yapan kişinin kimliği girilebilir.


Raporda yazılmak üzere projeyi yapan kişinin kimliği girilebilir.


Raporda yazılmak üzere projeyi kontrol eden kişinin kimliği girilebilir.


Raporda yazılmak üzere projeyi kontrol eden kişinin kimliği girilebilir.


Check your desired options.


Bu dialogda belirlenen opsiyonlara göre rapor oluşturur.


Enter your input in this field.


Her bir başlığın ayrı sayfalar olarak basılması isteniyorsa işaretlenir. İşaretli olmadığı durumda, printer ayarlarında seçilen sayfa boyutuna göre, rapor, başlık gözetmeden sayfalara bölünür.


Rapor olarak bastırılmak istenen seçenekler işaretlenir.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme yazısı yüksekliği girilir.


Ölçülendirme hatları  arasındaki mesafe girilir.


Ölçülendirme hatları  arasındaki mesafe girilir.


Programın virgülden sonra, varsa, kaç haneyi dikkate alacağı yazılır.


Programın virgülden sonra, varsa, kaç haneyi dikkate alacağı yazılır. (Önerilen, santimetre ölçülendirme için 1, metre ölçülendirme için 2)


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirmenin santimetre mi, metre mi yapılacağını belirleyin.


Ölçülendirme yazısı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme yazısı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgisi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme çizgisi rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ayıraç rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Ölçülendirme ayıraç rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Plan ölçülendirmesi yapılırken, kontur çizgisinden ne kadar mesafede ölçülendirme hattı çizileceğini belirler.


Plan ölçülendirmesi yapılırken, kontur çizgisinden ne kadar mesafede ölçülendirme hattı çizileceğini belirler.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Ayıraç ile ilgili boyut ayarlarını yapabilirsiniz.


Plan ölçülendirme yapılırken, toplam isteniyorsa işaretlenir.


Plan ölçülendirme yapılırken, detay ölçülendirme isteniyorsa işaretlenir.


Ölçülendirmede, ölçü yazılarının ölçü ayıracından ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


Ölçülendirmede, ölçü yazılarının ölçü ayıracından ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


Ölçülendirmede, ölçü yazılarının ölçü ayıracından ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


Ölçülendirmede, ölçü yazılarının ölçü ayıracından ne kadar uzağa verileceğini belirleyebilirsiniz.


Tıkladığınızda ekrana yazı tipi ayarları gelir. Ölçülendirme yazısının yazı tipini buradan ayarlayabilirsiniz.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Check your desired options.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Check your desired options.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Select your preferred option.


Check your desired options.


Check your desired options.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Kullanılabilir komutların tümü listelenmiştir. Listeden istenilen komut üzerine gelerek sol tuş ile satır seçilir. Buradaki komutlar ikon olarak ekrana atanabilir. Bu durumda her seferinde ilgili komutu çalıştırmak için program menülerinden komut seçimi gerekmez. Ekrana ikon olarak atanırsa, komut çalıştırılması için ikonun bir kez tıklanması yeterli olacaktır. Burada listelenen komutlar arasında SEPARATOR'un ayrı bir anlamı vardır. Separator ikonlar arasında boşluk oluşturmak için kullanılır.


Burada listelenen komutlar ekrana ikon veya menü olarak atanacak komutlardır.


Bu buton tıklandığında,  şu anki komutlar listesinde seçilen komut,  şu anki komutlar listesinden çıkartılır.


Bu buton tıklandığında, kullanılır komutlar listesinden seçilen komut, şu anki komutlar listesinin sonuna eklenir.


Bu buton tıklandığında, kullanılır komutlar listesinden seçilen komut, şu anki komutlar listesinde,  işaretli satırın üstüne eklenir.


Bu buton tıklandığında, yeni isimle komutlar listesi hazırlanır.


Mevcut listenin bir grup olarak kayıt edilmesi için kullanılır.


Tanımlanmış tüm komut listesinin saklandığı isimler burada listelenir. Farklı çalışma durumlarına göre oluşturulan grublardan biri seçilebilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kullanılabilir komutların tümü listelenmiştir. Listeden istenilen komut üzerine gelerek sol tuş ile satır seçilir. Buradaki komutlar ikon olarak ekrana atanabilir. Bu durumda her seferinde ilgili komutu çalıştırmak için program menülerinden komut seçimi gerekmez. Ekrana ikon olarak atanırsa, komut çalıştırılması için ikonun bir kez tıklanması yeterli olacaktır. Burada listelenen komutlar arasında SEPARATOR'un ayrı bir anlamı vardır. Separator ikonlar arasında boşluk oluşturmak için kullanılır.


Burada listelenen komutlar ekrana ikon veya menü olarak atanacak komutlardır.


Tanımlanmış tüm komut listesinin saklandığı isimler burada listelenir. Farklı çalışma durumlarına göre oluşturulan grublardan biri seçilebilir.


Etriye çapı, sırasıyla orta, sıklaştırma ve birleşim bölgesi aralıklarıdır.


Etriye çapı, sırasıyla orta, sıklaştırma ve birleşim bölgesi aralıklarıdır.


Etriye çapı, sırasıyla orta, sıklaştırma ve birleşim bölgesi aralıklarıdır.


Etriye çapı, sırasıyla orta, sıklaştırma ve birleşim bölgesi aralıklarıdır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Beton örtü kalınlığı girilir.


Beton örtü kalınlığı girilir.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Kiriş yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Beton örtü kalınlığı girilir.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Çekme bölgesindeki mininum pursantaj değeri girilir.


Kesitte çekme ve basınç bölgesinde bulunacak minimum donatı değerini belirler.


Kesitte bulunacak maksimum donatı alanını belirler.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Kesitte bulunacak maksimum donatı alanını belirler.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Etriye aralığı, buraya yazan değerden büyük seçilemez.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Bu satıra yazılan değer, montaj adedini belirler.  Örneğin 40 cm genişliğinde bir kiriş için, buraya yazılan değer 10 cm. ise 4 adet montaj donatısı konulabilir demektir.


Kiriş yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Kiriş yüksekliği, buraya yazılan değer ile eşit veya buraya yazılan değerden büyükse, gövde donatısı atılır. Aksi durumda atılmaz.


Hesapla bulunan etriye aralığı, buraya yazan değerden küçük seçilemez.


Genişliği buraya yazılan değeri aşan kirişlerde etriye, dört kollu etriye (çift etriye) olarak dizayn edilir.


Beton örtü kalınlığı değeri.


Beton örtü kalınlığı değeri.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 1. şartı. Hesap sonucunda bulunan donatı aralığı, bu satıra yazan değerden büyük olamaz.


Beton örtü kalınlığı değeri.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde kısa doğrultudaki çekme pursantajı.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde kısa doğrultudaki çekme pursantajı.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde uzun doğrultudaki çekme pursantajı.


Çift doğrultuda çalışan döşemelerde uzun doğrultudaki çekme pursantajı.


Tek yönlü döşemelerde kısa açıklık doğrultusundaki çekme pursantajı


Tek yönlü döşemelerde uzun açıklık doğrultusundaki çekme pursantajı


İki donatı arasında olabilecek minimum aralık girilir. Hesapta bulunacak donatı aralığı hiç bir zaman bu değerden küçük olamaz.


İki donatı arasında olabilecek minimum aralık girilir. Hesapta bulunacak donatı aralığı hiç bir zaman bu değerden küçük olamaz.


İki donatı arasında olabilecek minimum aralık girilir. Hesapta bulunacak donatı aralığı hiç bir zaman bu değerden küçük olamaz.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 1. şartı. Hesap sonucunda bulunan donatı aralığı, bu satıra yazan değerden büyük olamaz.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 1. şartı. Hesap sonucunda bulunan donatı aralığı, bu satıra yazan değerden büyük olamaz.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 2. şartı. Döşeme kalınlığının kaç katının maksimum aralık kontrolünde kullanılacağı yazılır. Örneğin 1.5 değeri yazılsın ve döşeme yüksekliği de 12 cm olsun. 1.5x12=18 cm. maksimum aralık şartı olarak dikkate alınır.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Tek yönlü döşemelerde kısa açıklık doğrultusundaki çekme pursantajı


Tek yönlü döşemelerde uzun açıklık doğrultusundaki çekme pursantajı


İki donatı arasındaki maksimum donatının 2. şartı. Döşeme kalınlığının kaç katının maksimum aralık kontrolünde kullanılacağı yazılır. Örneğin 1.5 değeri yazılsın ve döşeme yüksekliği de 40 cm olsun. 1.5x40=60 cm. maksimum aralık şartı olarak dikkate alınır.


İki donatı arasındaki maksimum donatının 2. şartı. Döşeme kalınlığının kaç katının maksimum aralık kontrolünde kullanılacağı yazılır. Örneğin 1.5 değeri yazılsın ve döşeme yüksekliği de 12 cm olsun. 1.5x12=18 cm. maksimum aralık şartı olarak dikkate alınır.


Panelin metre cinsinden kalınlığı girilir.


Panelin metre cinsinden kalınlığı girilir.


Panelin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Panelin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Panelin üst ucu ile kat tavanı arasındaki pozitif veya negatif değerli mesafedir. (metre). Program, girilen değeri kat genel ayarlarında tariflenen kotla  toplayarak, panel kotunu otomatik olarak hesaplar.


Panelin üst ucu ile kat tavanı arasındaki pozitif veya negatif değerli mesafedir. (metre). Program, girilen değeri kat genel ayarlarında tariflenen kotla  toplayarak, panel kotunu otomatik olarak hesaplar.


Panel rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Panel rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Panel taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Panel taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Panel, üst kenara çakışık çizilir. Bu opsiyonu, paneli çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Panel ortadan çizilir.   Bu opsiyonu, panel çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Panel, alt kenara çakışık çizilir.  Bu opsiyonu, panel çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Panel, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın.


Panel, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki panelin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki panelin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki panelin numarasıdır.


Renderda kullanılmak üzere panel dokusu seçilir. Doku seçilmezse, panel  rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere panel dokusu seçilir. Doku seçilmezse, panel  rengi kullanılır.


Panel  isim yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Panel  isim yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Panel  isim yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Panel  isim yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Panel  isim yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Panel isim yazısının, panel başlangıç noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Panel isim yazısının, panel başlangıç noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Panel  isim yazısının, panel başlangıç noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Panel  isim yazısının, panel başlangıç noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Panel  boyut yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Panel  boyut yazısının yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Panel boyut yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Panel boyut yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Panel boyut yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Panel boyut yazısının, panel bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Panel boyut yazısının, panel bitim noktasına olan yatay mesafesi girilir.


Panel boyut yazısının, panel bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Panel boyut yazısının, panel bitim noktasına olan dikey mesafesi girilir.


Panel  isim ve boyutunun ayrı ayrı, panelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Panel  isim ve boyutunun ayrı ayrı, panelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Panel  isim ve boyutunun ayrı ayrı, panelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Panel  isim ve boyutunun ayrı ayrı, panelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Panel  isim ve boyutunun ayrı ayrı, panelin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Panel ad ve boyutunun birlikte, panelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Panel ad ve boyutunun birlikte, panelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Panel ad ve boyutunun birlikte, panelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Panel ad ve boyutunun birlikte, panelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Panel ad ve boyutunun birlikte, panelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Panel ad ve boyutunun birlikte, panelin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Click this button to make your choice.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Bağ  kirişinin metre cinsinden kalınlığı girilir.


Bağ  kirişinin metre cinsinden kalınlığı girilir.


Bağ kirişinin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Bağ kirişinin metre cinsinden yüksekliği girilir.


Bağ kirişinin üst ucu ile kat tavanı arasındaki pozitif veya negatif değerli mesafedir. (metre). Program, girilen değeri kat genel ayarlarında tariflenen kotla  toplanarak, kiriş kotunu otomatik olarak hesaplar.


Bağ kirişinin üst ucu ile kat tavanı arasındaki pozitif veya negatif değerli mesafedir. (metre). Program, girilen değeri kat genel ayarlarında tariflenen kotla  toplanarak, kiriş kotunu otomatik olarak hesaplar.


Bağ kirişinin rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bağ kirişinin rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bağ kirişinin taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Bağ kirişinin taramasını, tıklandığında ekrana gelen tarama seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.


Kiriş çizim hattının pozisyonunu belirler. Bu opsiyonu, kirişi çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Bağ kirişi, üst kenara çakışık çizilir. Bu opsiyonu, bağ kirişini çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Bağ kirişi ortadan çizilir.   Bu opsiyonu, bağ kirişini çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Bağ kirişi, alt kenara çakışık çizilir.  Bu opsiyonu, bağ kirişini çizerken, klavyeden space-bar tuşuna basarak da seçilebilirsiniz.


Bağ kirişi, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın.


Bağ kirişi, çizim hattına herhangi bir mesafeden çizilir. İlgili değeri yazın.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki bağ kirişin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki bağ kirişin numarasıdır.


Elemanın tanımı ile çizim alanındaki bağ kirişin numarasıdır.


Renderda kullanılmak üzere bağ kirişin dokusu seçilir. Doku seçilmezse, bağ kirişinin rengi kullanılır.


Renderda kullanılmak üzere bağ kirişin dokusu seçilir. Doku seçilmezse, bağ kirişinin rengi kullanılır.


Bağ kirişini isim yazısının yazı yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Bağ kirişini isim yazısının yazı yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Bağ  kirişinin isim yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bağ  kirişinin isim yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bağ kirişinin isim yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Bağ kirişinin isim yazısının, kiriş bitim noktasına olan yatay mesafe girilir.


Bağ kirişinin isim yazısının, kiriş bitim noktasına olan yatay mesafe girilir.


Bağ kirişinin isim yazısının, kiriş bitim noktasına olan dikey mesafe girilir.


Bağ kirişinin isim yazısının, kiriş bitim noktasına olan dikey mesafe girilir.


Kiriş isim ve boyutunun ayrı ayrı, kirişin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Bağ kirişinin boyut yazısının yazı yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Bağ kirişinin boyut yazısının yazı yüksekliğini girebilirsiniz. Birimi metre.


Bağ kirişinin boyut yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bağ kirişinin boyut yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli ploterlarda kullanılır.


Bağ kirişinin boyut yazısının yazı tipini ayarlayabilirsiniz.


Bağ kirişinin boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan yatay mesafe girilir.


Bağ kirişinin boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan yatay mesafe girilir.


Bağ kirişin boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan dikey mesafe girilir.


Bağ kirişin boyut yazısının, kiriş bitim noktasına olan dikey mesafe girilir.


Bağ kirişin isim ve boyutunun ayrı ayrı, bağ kirişinin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Bağ kirişin isim ve boyutunun ayrı ayrı, bağ kirişinin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Bağ kirişin isim ve boyutunun ayrı ayrı, bağ kirişinin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Bağ kirişin isim ve boyutunun ayrı ayrı, bağ kirişinin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Bağ kirişin isim ve boyutunun ayrı ayrı, bağ kirişinin içine ya da dışına yazılacağını buradaki ilgili satırların önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz.


Bağ kirişinin ad ve boyutunun birlikte, bağ kirişinin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Bağ kirişinin ad ve boyutunun birlikte, bağ kirişinin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Bağ kirişinin ad ve boyutunun birlikte, bağ kirişinin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Bağ kirişinin ad ve boyutunun birlikte, bağ kirişinin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Bağ kirişinin ad ve boyutunun birlikte, bağ kirişinin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Bağ kirişinin ad ve boyutunun birlikte, bağ kirişinin neresine yazılacağını buradan ilgili yazının önündeki daireyi işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Bu opsiyonun aktif olabilmesi için, İsim Ve Boyut Birlikte yazısı işaretli olmalıdır.


Click this button to make your choice.


İstediğiniz başlığı tıklayarak seçin


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Click this button to make your choice.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Click this button to make your choice.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Check your desired options.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Bağ kirişinin konstrüktif alınıp alınmayacağı belirlenir. İşaretli ise konstrüktif alınır, değilse hesaba katılır.


Kopyalama işlemini başlatır.


İşlemi  iptal ederek dialogdan çıkar.


Çalışılan kattan, diğer katlara çizimin tamamını kopyalamak için kullanılır. Burada  listelenen satırlar kat genel ayarlarında tanımlanmış katlardır. Hangi kata kopyalama yapılacaksa, o kata ait  kopyala  sütununa işaret konulur. Tamam butonu  ile kopyalama işlemi başlatılmış olur. Kopyala işlemi, "Eski objeleri sil" ve "Sadece ilgili çalışma modu objelerini  kopyala" seçeneklerinden etkilenir.


Kopyala sütununda işaret konmuş kattaki bütün objelerin silininip, yerine kopyalanacak kattaki objelerin yerleştirilmesine olanak tanır. İşaretli ise, kopyalama işlemine maruz kalan kattaki bütün veriler silinir.


İşaretlenmiş ise mimari modda bulunuluyorsa, sadece mimari objeler, kalıp planı modunda bulunuluyorsa sadece statik objeler kopyanır. İşaretli değilse hem mimari hem de statik objeler kopyalanır.


İşaretlenmiş ise, çalışılan katın kontur çizgisini,  seçilen katlara kopyalar.


Adı	:Bağ kirişinin plandaki adı

B, H	:Bağ kirişin sırasıyla genişliği ve yüksekliği (cm).

Montaj	:Montaj donatı adedi ve çapı

Düz	:Düz donatı adedi ve çapı

Etriye	:Kiriş etriyesinin çapı, orta bölge ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.

Nd	:Bağ kirişin eksenel kuvveti

AsMev	:Kesitte bulunan toplam donatı miktarı(cm2)

AsGer	:Hesap sonucunda kesite konulması gereken donatı miktarı(cm2)

AsFaz	:Kesitte bulunan fazla donatı miktarı.(cm2)

Burada bulunan bütün değerlere, üsttünde çift tıklanarak müdahale edilebilir.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Bağ kirişi betonarme parametrelerini çağırır.


Tüm bağ kirişlerinin betonarme hesablarını yeniler.


Belirli koşulu sağlayan elemanları filitre etmek için kullanılır.


Bir önceki satıra gider.


Bir sonraki satıra gider.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal  ederek dialogdan çıkar.


Chamfer işlemi uygulanırken, seçilen ilk doğrunun, kesişme noktasından itibaren ne kadar kısalacağı girilir. Kesişme noktası, cahmfer işlemi sonucunda,  seçilen  iki doğrunun birleştiği noktadır.


Chamfer işlemi uygulanırken, seçilen ilk doğrunun, kesişme noktasından itibaren ne kadar kısalacağı girilir. Kesişme noktası, cahmfer işlemi sonucunda,  seçilen  iki doğrunun birleştiği noktadır.


Chamfer işlemi uygulanırken, seçilen ikinci  doğrunun, kesişme noktasından itibaren ne kadar kısalacağı girilir. Kesişme noktası, cahmfer işlemi sonucunda,  seçilen  iki doğrunun birleştiği noktadır.


Chamfer işlemi uygulanırken, seçilen ikinci  doğrunun, kesişme noktasından itibaren ne kadar kısalacağı girilir. Kesişme noktası, cahmfer işlemi sonucunda,  seçilen  iki doğrunun birleştiği noktadır.


Fillet işlemi sırasında, birleştirmede kullanılacak yayın yarıçapı girilir.


Fillet işlemi sırasında, birleştirmede kullanılacak yayın yarıçapı girilir.


Fillet işlemi sırasında, birleştirmede kullanılacak yayın yarıçapı girilir.


Arka planda bulunan obje konturları saklanmaz.


Arka planda bulunan obje konturları saklanır.


Objeler doku ile kaplanır.


Obje yüzeyi boyunca ışık yoğunluğu sabit tutulur.


Obje yüzeyi boyunca ışık yoğunluğu lineer interpolasyon yapılarak belirlenir.


Eğer bir 3D hızlandırıcı kartınız var ise ve texture' lar görüntüde çıkmıyorsa, daha küçük değerler girmeyi deneyin.


Eğer bir 3D hızlandırıcı kartınız var ise ve texture' lar görüntüde çıkmıyorsa, daha küçük değerler girmeyi deneyin.


Eğer bir 3D hızlandırıcı kartınız var ise ve texture' lar görüntüde çıkmıyorsa, daha küçük değerler girmeyi deneyin.


Eğer bir 3D hızlandırıcı kartınız var ise ve texture' lar görüntüde çıkmıyorsa, daha küçük değerler girmeyi deneyin.


Doku kaplaması yapılmaz.


Normal doku kaplama modudur.


Kaliteli doku kaplama modudur.


Görüntüyü bozmayan en büyük değeri girin. (metre)


Görüntüyü bozmayan en büyük değeri girin. (metre)


Görüntüyü bozmayan en küçük değeri girin. (metre)


Görüntüyü bozmayan en küçük değeri girin. (metre)


3D hızlandırıcı kartınız bulunmuyorsa bu seçeneği işaretleyin.


Tıklandığında yapılan değişiklikleri kayıt ederek dialogtan çıkar


Tıklandığında yapılan değişiklikleri iptal ederek dialogtan çıkar


Çizerek aks tariflemek dışında, tablo mantığı ile koordinat girerek aks tariflemek için kullanılabilir.

Adı:

Aksın nümerik ya da alfanümerik adıdır.

Tipi:

Aksın açı durumunu sınıflayan sayıdır

1 tipi: X eksenine paralel akslardır (0º)

2 tipi: Y eksenine paralel akslardır (90º)

3 tipi: X ekseni ile 90º' den küçük açı yapan akslardır.

4 tipi: X ekseni ile 90º' den büyük açı yapan aksladır.

X1,Y1

Aksın birinci noktasının koordinatlarıdır.

X2,Y2

Aksın ikinci noktasının koordinatlarıdır.

Aks tanımlamak için aksın adını, tipini, başlangıç ve bitiş koordinatlarını girin ve tamam butonunu  tıklayın. aks oluşacaktır. Mevcut bir akstan öteleme yapmak için Ötele hücresine  mevcut aksın(daha önce girilmiş aksın) adını, Delta hücresine öteleme mesafesini(metre olarak) yazın e tamam butonunu tıklayın.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar ve işlemi başlatır.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Bulunmak istenen objenin adı girilir. (S1, K10,  D3 v.b.)


Bulunmak istenen objenin adı girilir. (S1, K10,  D3 v.b.)


Objenin adı satırında yazan, objenin bulunması için bu buton tıklanır. Aynı isimli başka objelerin bulunması için tekrar tıklanır.


Bulunan objenin seçilmesi için bu buton tıklanır.


İşlemi iptal ederek dialogtan çıkar.


Raporu oluşturur.


Herhangi katta güçlü kolonlara gelen kesme kuvvetinin tüm kolonlara gelen kesme kuvvetine oranı %70'den küçük olması durumu. Kolonların boyutları büyütülecek. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 7.3.6


Betonarme menüsünden kolon, kiriş  donatılarında olumsuz elemanlar incelenecek, olumsuz koşullar kesit büyütülerek ortadan kaldırılacak. (Kolon ve kirişlerde filitreden sadece olumsuzlar listelenebilir). Perde donatrılarında eksik As olup olmadığı kontrol edilecek. Temellerde zemin emniyeti olumsuz çıkan tekil veya sürekli temellerin varlığı kontrol edilecek.


Herhangi bir kattaki etkili kesme alanının bir üst kattaki etkili kesme alanının %60'ından küçük olma durumudur. Kat parametrelerindeki düzensizlik başlığında listelenen düzensizliklerden hangi katta B1 türü düzensizlik olduğu tespit edilerek, sistemin rijitliği attırılacak. Deprem yönetmeliğinde ilgili madde 6.3.2.4


Süneklilik düzeyi yüksek seçilmiş sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullanılması zorunlu en düşük beton sınıfı C20'dir. Proje genel ayarlarında Beton Sınıfı başlığından değiştirilebilir. Deprem yönetmeliğindeki ilgili madde 7.2.5.1


Proje Genel Ayarlarında Dinamik başlığında tanımlanabilen mod sayısı, deprem yönetmeliğinde madde 6.8.3.1'de belirtilen titreşim modu sayısından az olamaz. Mod sayısının arttırın.


Göreli kat ötelemesi deprem yönetmeliğinde, madde 6.10.1'de belirtilen değerlerin altında kalmak zorundadır.Bu sebeble sistem rijitliği attırılmalıdır.


Deprem yönetmeliğinde madde 6.10.2.1'de ikinci mertebe etkileri sınırlandırılmıştır.


Sistemde deprem yönetmeliği tablo 6.6'da belirtilen koşullar var. Proje genel ayarlarından deprem analizi yöntemi olarak mod birleştirme yöntemi seçilerek analiz tekrarlanacak.


Sistemde bodrum çevre perdesi (deprem yönetmeliği madde 6.7.2.4'de tanımlanan) dışında paneller varsa, proje genel ayarlarındaki süneklilik düzeyi katsayısı 7  olacak.


R katsayısı madde 6.5.2.2 ye göre tekrar hesaplanacak.  alfam  katsayısı raporlarda basılmaktadır. Hesaplanan süneklilik katsayısı proje genel ayarlarında girilecek ve tekrar analiz yapılacak.


Projede eksik As'li kirişler var. Betonarme menüsünden kiriş donatıları satırını tıklayın. Tüm katları listeleyin ve filitreden eksikAs leri listeleyin.


Projede eksik As'li kolonlar var. Betonarme menüsünden kolon donatıları satırını tıklayın. Tüm katları listeleyin ve fazlaAs sütününda negatif değer olup olmadığını kontrol edin.


Projede eksik As'li sürekli temel veya tekil temeller var. Betonarme menüsünden sürekli temel/tekil temel donatıları satırını tıklayın. Donatı alanları bölümde her bir temel için fazlaAs satınında negatif değer olup olmadığını kontrol edin.


Yük analizi yaptırın.


Deprem kuvvetleri analizi yaptırın.


3 boyutlu çerçeve analizi yaptırın.


Yapılan işlemleri kayıt ederek dialogdan çıkar.


Yapılan işlemleri iptal ederek dialogdan çıkar.


Kolonun kısa kolon olarak dikkate alınıp alınmayacağı belirlenir. İşaretlenirse kolon kısa kolondur.


Choose an item from the list.


Closes this dialog and saves any changes you have made.


Closes this dialog without saving any changes you have made.


Click this button to make your choice.


Çizimi yazıcıya/çiziciye gönderir.


Çizimi büyütür.


Çizimi küçültür.


Dialog kutusundan çıkılır.


Click this button to make your choice.


Check your desired options.


Check your desired options.


Check your desired options.


Check your desired options.


Check your desired options.


Enter your input in this field.


Enter your input in this field.


Check your desired options.